53 



dique que l\iuteiu' ait eu la ptiisee de rapplication suivanto 

 d'une disposition analogue h la dynamique. 



» J'ai communique a la Sociefe en 1845 des observations sur 

 Icsmouvementsde I'eau dans les coudes des canaux deeouverts 

 k angle droit brusque ; mon but etait de me former une idee du 

 rayon de eourbureinterieure qu'il etait indispensable de donner 

 aux coudes des canaux et des tuyaux de conduite pour ne pas 

 exagerer sans necessity la resistance des coudes. En reflechis- 

 sant a I'ancienne disposition dont je viens de parler, je me suis 

 apercu que dans les circonstances oil Ton etait ab&olument oblige 

 d'employer un coude a angle droit avec un rayon de courbure 

 extericure en general au moins ^gal au diamfetredu tuyau oudu 

 canal, maisavec un rayon de courbure int^rieure tres petit ou 

 meme nul, on pouvait diminuer beaucoup la resistance passive 

 provenant de la flexion des filets liquides dans le coude, surtout 

 quand le diam^tre du tuyau ou du canal est assez grand. — Ce 

 moyen consisleadiviser le coude en piusieurs parties, au moyen 

 de cloisons analogues acelles dont je viens de parler, et donl ii 

 est fiicilede se rcndre compte sans figure , surtout pour les ca- 

 naux et pour les tuyaux a section rectangulaire constante. On 

 voit , en effet , « priori, que si ces cloisons verticales , h cour- 

 bure concentrique dans le cas par exemple ou le coude d'un 

 canal decouvert ne s'6vaserait point, sont en nombre convena- 

 ble , le prcniier compnrtimcnt dont Ic rayon de courbure iute- 

 rieurerestera nul, sera, il est vrai, dans un etat analogue a 

 celui du coude priraitif total, mais en definitive la denivellatiou 

 dans I'ensemble. des canaux courbes partiels sera bien moindre 

 que s'il n'y en avait que deux comme aux filtres de Versail- 

 les, ou les rcraous sont tres prononces. 



» 11 resulte dc cette consideration qu'en aagmentant, il est 

 vrai, la somme des surfaces frottantes, d'une maniere en gene- 

 ral peu importante, quant au dechet total , on peut changer de 

 la maniere la plus essentielle les rapports des rayons de cour- 

 bure aux rayons des tuyaux partiels consid^res dans lesformules 

 de la resistance des coudes, a I'exception toutefois de celui dont 

 le rayon interieur reste nul,raais dont la resistance u'est pas con- 

 siderable par rapport a I'ensemble, si les cloisons sont en nora- 



