62 



la note suivante, ayant pour objet ses experiences snr sa nou- 

 velle pompe sans piston ni soupape, et le principe d'un perfec- 

 tionnement d'un de ses premiers appareils. On renvoic pour 

 abreger aux notes deja inscrees dans CInsiiiut. 



€ L'air etait un peu divise par la colonne liquide asccnsion- 

 nelle, quaiid I'eau versait a deux nifetres au-dcssus du niveau 

 de celle qu'il s'agissait d'epuiser; il en resultait une irregula- 

 rite, cause quelconque de perte de force vivc. Get inconvenient, 

 qui ne parait pas d'ailleurs avoir beaucoup d'importance, a ete 

 attenue au moyen d'une diminution de I'angle de convergence 

 du luyau conique , sonde au bas d'un tuyau cylindrique, qui 

 forme avec lui tout I'appareil fonctionnant au milieu d'un re- 

 servoir annulaire fixe , au moyen d'un balancier mu par la force 

 d'un homme. Mais il a faliu augmenter de raoitie en sus environ 

 la longueur de ce tuyau conique , pour retrouver a sa partie 

 inferieure une section analogue a celle de la premiere serie d'ex- 

 periences. Get allongement n'avait pas d'inconvenient , I'appa- 

 reil etant destine a etre utilise dansun puits d'un des etablisse- 

 ments communaux de la ville de Versailles, ou I'eau est assez 

 profonde au-dessous de sod niveau. On avait essaye le meme 

 allongement en conservant le premier angle de convergence , 

 mais I'effet n'avait pas ete avantageux. 



>' II y a beaucoup de circonstances oil , corame I'a remarque 

 de Prony dans un de ses rapports , on manque de moyens 

 commodes pour elever de I'eau a de tr6s pelites hauteurs, quand 

 il s'agit de faire des 6puisements. Une pompe de I'espece dont il 

 s'agit doit avoir alors un diametre beaucoup plus grand, pour 

 occuper la force d'un homme. On vient d'en construire une 

 dont le tuyau cylindrique d'ascension a 54 centimetres de dia- 

 metre et 60 centimetres de haut,Ie tuyau conique iuferieur ayant 

 135 centimetres de c6te et 1 metre environ de diametre a sa 

 partie inferieure. Pour ces dimensions , quand il s'agit d'elever 

 de I'eau a de tres petites hauteurs , dont on donnera prochaine- 

 ment les liraitcs , I'appareil doit marcher a peu pres la moitie 

 plus vite que celui qui el^ve i'eau a 2 metres. On varie eu ce 

 moment les experiences , d'ou il parait r^sulter qu'avec le meme 

 appareil on peut elever I'eau a des hauteurs tres diverses , au 

 moyen de I'addition d'uo cylindre interieur attache au centre 



