— 28 — 



D'uDe aulre epreuve faiie , i! y a qiielques mois, 

 par le docleiir Boutlin , il lesulte que ks cellules 

 du palais-iie-juslice , destinees h recevoir lempo- 

 rairemenl les prevenus , out une venlilalion de 80 

 metres cubes par heure, et que six personnes (dont 

 deux fumaient et dont une iroisieme porlait une 

 lampe allumee), ont pu sejouruer plus d'une derai- 

 heure dans une de ces cellules , sans eprouver la 

 moindre gene dans la respiration. 



Pour riiopital Beaujon , les resultals seraient plus 

 frappanis encore, puisque ce systeme aurail preserve 

 le pavilion oii il est applique, de certaines influen- 

 ces (eresipeles, pourriture d'hopilal, diphlerites, etc.) 

 auxquelles sont sujets les malades des trois autres 

 pavilions chauffes par des procedes differents. 



La description de lous les details de ce systeme 

 nous entrainerait trop loin et serait, d'ailleurs, dif- 

 ficileraent comprise sans figures explicatives ; mais 

 voici , en quelques mots , comment il fonctionne : 



D'une chaudiere piacee a la cave s'eleve un tube 

 vertical qui communique avee un reservoir place au 

 grenier. 



Du fond de ce reservoir descendent autant de tubes 

 qu'il y a d'etages a chauffer et a ventiler. Ces tubes 

 aboutissent a de gros cylindres de toie qui onl la 

 forme de nos poeles el d'ou partem des lubes qui 

 retournenl a la chaudiere. 



Tout cet appareil est plein d'eau saturee d'un sel 

 destine a augmenter sa capacite pour le calorique. 



L'eau dcHa chaudiere, s'elevanl , en verlu de sa 

 moindre densite jusqu'au reservoir du grenier, est 



