Apres avoir clos hermetiquemenl les portcs du 

 foyer el du cendrier, le linage ne peut s'elablir sans 

 que I'air de Talelier so precipite dans le conduit pour 

 venir au cendrier el traverser les grilles. Cet air 

 enleve de I'atelier y esl remplace sans peine a I'aide 

 d'un autre lube venanl du dehors et par lequel de 

 I'air pur debouche loin de I'orifice ou s'ecoule I'air 

 vicie. En donnant aux deux conduits les dimensions 

 convenables, Talelier deraeure sans cesse traverse 

 par un couranl d'air pur, el les produils de la res- 

 piration sonl enlraines complelement a mesure de 

 leur formation. 



Voire Commission a pu juger par elle meme de la 

 bonne construction des appareils et des avantages 

 reels de la ventilation produite. 



Elle a d'abord inesure a I'aide de I'anemomelre 

 d.^ M. Combes la vilesse du couranl d'air el par 

 suite le volume introduit dans les salles ventilecs. 

 Elle a reconnu que ce volume n'est pas moindre 

 de20 metres cubes par porsonne el par heure ; c'esl- 

 a-dire que la rapidite de la venlilalion depasse de 

 beaucoup les limiles jugees suffisantes. En se fon- 

 dani sur les uombreuses experiences relatives a celle 

 question el principalemenl sur celles de M. Dumas 

 et sur les siennes propres, M. Peclei a fixe le volu- 

 me d'air dont le renouvellement esl insdispensable 

 parpersonne el par heure de 6 a 10 metres seu- 

 lement. 



Voire Commission a voulu vous offrir une mesure 

 plus exacle encore du veritable avanlagc de celle 



