— 16 — 



Les soins de MM. Coche et C ie onl fait plus. On sail 

 combien les lieux d'aisance amenent d'exbalaisons 

 nuisibles, et pourtant , dans de grands ateliers, il est 

 necessaire de les tenir a porlee des ouvriers et au- 

 tant que possible , en communication directe avec les 

 salles de travail ; c'est ce qui a lieu chez ces Messieurs. 

 II fallail done, en eel etal, faire usage d'une ventila- 

 tion puissante : des cheminees d'appel onl ete etablies 

 sur chacune des fosses laterales de maniere a entrai- 

 ner Tair exterieur par les lunettes elles-memes et de 

 haut en bas , a ce point de depart. Ces cheminees, 

 echauffees par des tubes ou circule de l'eau chaude, 

 produisent un appel de 1,000 a 1,200 metres cubes 

 par heure, et leur action est si decisive, que toute 

 trace d'odeur a disparu dans les lieux. L'air des ate- 

 liers est lui-meme en partie soutire par cette voie, ce 

 qui rend son renouvellement plus complel encore. 



Ainsi le sysleme de ventilation est complel ; l'air 

 que les ouvriers respirent est pur; en outre , le travail 

 n'est pas gene, les ouvertures se trouvanl a une hau- 

 teur telle que les courants d'air n'alteignenl pas sensi- 

 blement la laine conduite par les machines. 



A. cote de ce premier resultat, MM. A. Coche et 

 Villeminot , conformement a vos vues, se sont occupes 

 du chauffage. lis l'obtiennent a l'aide d'un perfection- 

 nement sensible apporte par eux au systeme depuis 

 longtemps imagine par Sorel. — Trois series de tubes 

 de fonte, places sur des supports horizontaux , s'e- 

 tendent dans la longueur de l'atelier, l'une au milieu, 

 les deux autres aux extremiles de la largeur. Chaque 

 serie comprend un lube d'aller et un lube de retour , 

 communiquant tous deux avec un vaste cylindre aux 

 trois quarts plein d'eau , chauffee par un courant de 



