NOTICE SUR LES COURANTS ÉLECTRIQUES VAGABONDS •'»«»<) 



A ce moment, je crus enfin avoir trouvé la cause <ln 

 mal; je me mis immédiatement en dévoie «le remplacer le 

 fi] traversanl le mur en question par un fil neuf passanl 

 par un autre chemin pour entrer dans le bâtiment, et 

 après m'ètre assuré de son bon fonctionnement, je rentrai 

 à Lausanne, à peu près convaincu «pie j'avais corrigé le 

 défaut. 



Mais le lendemain déjà, je fus avisé qu'il n'en était rien, 

 le timbre ayant de nouveau sonné intempestivement. 



Fait à noter : je n'avais personnellement jamais entendu 

 ce timbre sonner quand il ne fallait pas! — c'était tou- 

 jours en mon absence qu'il se faisait entendre. 



Voyant cela, je pris la décision de monter à Gnon, muni 

 d'appareils de mesure tels que galvanomètre, boussole té- 

 légraphique, etc., d'intercaler ces appareils dans le circuit 

 et bien résolu de n'abandonner mon poste d'observation 

 que lorsque j'aurais pu découvrir quelque chose me met- 

 tant sur la trace du courant vagabond auteur de ces mé- 

 faits. 



Sitôt après avoir intercalé la boussole télégraphique 

 dans le circuit, l'aiguille dévia de 3° à gauche du zéro, in- 

 diquant ainsi qu'un courant très faible, négligeable même, 

 parcourait la ligne, mais auquel je n'attachai pas grande 

 importance, pensant qu'il provenait probablement d'une 

 différence de température des plaques de terre, explicable 

 par la grande différence d'altitude, ou peut-être aussi de 

 la nature même de ces plaques. 



Après quelques minutes d'observation, je vis l'aiguille 

 de la boussole dévier lentement, graduellement pendant 

 2 ou 3 minutes, atteindre 8° puis redescendre graduelle- 

 ment aussi pendant le même laps de temps, et s'arrêter 

 de nouveau à 3°. Cette déviation se répéta plusieurs fois 

 de suite à des intervalles d'environ io minutes, mais avec des 

 déviations très variables allant de 5° à 20 , — puis à mon 

 grand étonnement, l'aiguille qui se trouvait à 3° à gauche 



XLI 20 



