( i45i ) 



MÉMOIRES LUS. 



HYGiÈiSE PUBLIQUE. — Nole siii (a distribution des eaux du Rhône, à Nimes; 



par M. A. DuMONT. 



(Commissaires: MM. Balard, de Saint-Venant, Belgrand.) 



« En 1866, j'ai soumis à l'Académie les bases d'un projet pour alimenter 

 la ville de Nimes d'eau potable, à l'aide des eaux du Rhône naturellement 

 filtrées. Depuis lors, j'ai exécuté ce ])rojet; je vais en résumer très-briève- 

 ment les résultats. 



» Il assure à la population de cette ville une distribution journalière de 

 3oooo mètres cubes, soit de Soo litres par habitant et par jour. Ainsi se 

 trouve résolu ce problème sécidaire des eaux de Nimes, qui était posé de- 

 puis le jour où le pont du Gard, détérioré par les Vandales, a cessé d'y 

 amener les sources d'Eure. 



)) Au point de vue scientifique et industriel, cette opération présente 

 trois ordres de faits intéressants : 



» i" La filtralion naturelle des eaux du Rhône par une galerie souter- 

 raine et latérale de 5oo mètres de longueur, de 1 1 mètres de largeur inté- 

 rieure : cette galerie est aujourd' hui ta plus grande connue ; 



» 2° Le refoulement direct de ces eaux par deux machines à vapeur de 

 deux cents chevaux chacune, à une distance de 9960 mètres, par luie 

 conduite de refoulement unique de o™,8o de diamètre intérieur. Cette 

 conduite, qui présente dans son parcours de nombreuses inflexions, est 

 commandée par un grand réservoir d'air de \[\ mètres de hauteur, sur 

 lequel actionnent les pompes, non pas directement, mais après avoir re- 

 foulé dans d'autres réservoirs d'air plus petits joints à ces dernières. L'in- 

 tervention de ces réservoirs multiples, la pose de nombreux évacuateurs 

 d'air à tous les points saillants, ont eu pour effet de rendre très-maniable 

 cette immense colonne d'eau, dont le poids est de près de 5 000 tonnes. 

 L'élévation des eaux à cette distance est de 72 mètres. 



» 3° Les machines à vapeur, qui sont verticales à mouvement direct, 

 sans intermédiaire d'aucun engrenage, ont été établies suivant le système 

 de Woof. Leur consommation ne s'élève qu'à i"^'', 4oo de charbon par heure et 

 par force de cheval, calculée en eau montée. 



» De ces faits, résulteiit des conséquences importantes au point de vue 

 de la théorie des distributions d'eau en général, tant sur la possibilité de 



189.. 



