( I2I2 ) 



» 3° Peiit-on, sans inconvénient, assurer, au moyen de lampes à incan- 

 descence, l'éclairage des locaux composant les mêmes magasins? 



» 4° Dans quelles conditions pourrait-on installer des sonneries élec- 

 triques permettant aux factionnaires, qui gardent les magasins à poudre, 

 de donner l'alarme aux postes dont ils dépendent, lorsque ces postes sont 

 à grande dislance des magasins? On peut admettre que les guérites de ces 

 factionnaires sont toujours à une distance d'au moins /( mètres de l'en- 

 droit où est déposée la poudre. 



» Voici les réponses que la Commission soumet à l'approbation de 

 l'Académie : 



)) i" et 2" Il n'y a pas lieu de distinguer des conducteurs d'énergie élec- 

 trique les conducteurs téléphoniques ou télégraphiques, qui, exposés à 

 des coups de foudre, peuvent transmettre momentanément des quantités 

 énormes d'énergie, et que l'on a vus aussi plus d'une fois amener par leur 

 chute des enchevêtrements funestes. Les mômes prescriptions doivent 

 s'appliquer dans tous les cas. 



» Une ligne transporlant de l'énergie électrique ne constitue par elle- 

 même aucun danger pour les objets qui ne sont pas situés dans son voisi- 

 nage immédiat : une distance de lo mètres paraît suffisante pour écarter 

 tout risque. 



» On ne laissera donc pas les lignes souterraines approcher à moins de 

 10 mètres des poudrières. 



» La même distance de lo mètres sera également imposée aux conduites 

 d'eau ou de gaz, à cause des défauts possibles de conductibilité qui les ren- 

 draient dangereuses. 



» Les lignes aériennes, exposées à être déplacées par diverses causes 

 mécaniques ou météorologiques imj)ossibles à éviter, devront être tenues 

 à une distance plus grande, mais que l'on ne saurait définir simplement 

 par un nombre. La véritable condition de sécurité sera, en effet, que la 

 ligne ne puisse, en aucun cas, tomber dans le voisinage immédiat de la 

 poudrière; ce qui dépendra pratiquement de la configuration du sol, de la 

 hauteur et de la solidité des poteaux, de la fixité générale de la ligne. Ce- 

 pendant, une distance minimum de 20 mètres paraît devoir être exigée 

 dans tous les cas. 



» Mais le service des magasins à poudre réclame l'introduction de cer- 

 caines lignes à côté ou dans l'intérieur même des locaux. Comment alors 

 disposer les choses pour éviter autant que possible les accidents? C'est ce 



