( I2l3 ) 



que nous devons maintenant examiner suivant les questions 3" et 4"- 



» 3° S'il est nécessaire d'éclairer artificiellement un local contenant 

 des matières explosibles, le luminaire de beaucoup le moins dangereux, 

 parmi tous ceux qui sont actuellement connus, est certainement la lampe 

 à incandescence électrique. Les dangers que pourrait présenter ce mode 

 d'éclairage seront singulièrement atténués, si le courant est amené par un 

 câble souterrain ; si, dans l'intérieur de la poudrière, les conducteurs sont 

 constitués par des fils revêtus d'abord d'une couche isolante continue, 

 d'épaisseur suffisante au point de vue électrique, protégés ensuite contre 

 toute détérioration mécanique ou chimique par une enveloppe en métal 

 étanche et résistante; si, en outre, les clefs ou boutons d'allumage, ainsi 

 que les interrupteurs ou plombs fusibles, sont placés à l'extérieur des lo- 

 caux. On aura d'ailleurs soin de ne faire usage que de courants à basse 

 tension, en s'astreignant à ne pas dépasser iio volts dans toute la distri- 

 bution intérieure. On renoncera aussi absolument aux lampes mobiles, et 

 l'on ne fera usage que de lampes fixes, protégées par une seconde enve- 

 loppe en verre. 



» 4° Pour les sonneries électriques, qui n'emploieront jamais que de 

 faibles courants et des fils de petit diamètre, et qui, d'ailleurs, d'après le 

 programme qui nous est soumis, aboutiront à des guérites situées tou- 

 jours à une distance d'au moins 4 mètres des poudrières, il n'y aura pas 

 de précautions spéciales à prendre lorsque la ligne sera souterraine : 

 cependant, en certains cas, un parafoudre dans la guérite pourrait ne pas 

 être inutile. Si l'on emploie une ligne aérienne, dont on aura soin d'assurer 

 la solidité, on la munira d'un parafoudre à chaque extrémité et de para- 

 tonnerres, analogues à ceux qu'emploie l'Administration des télégraphes, 

 placés tous les loo mètres sur les poteaux supportant la ligne. Bien entendu, 

 les parafoudres et ces paratonnerres devront être établis, suivant les 

 règles en usage, dans de bonnes conditions de communication avec le sol. 



» D'après ce que nous venons de dire, la circulaire du 28 décembre i858 

 devrait être modifiée comme il suit, quant aux trois prescriptions qu'elle 

 éilicte, relativement aux lignes téléphoniques ou télégraphiques (nous 

 (lirons relativement aux lignes quelconques de transmission d'énergie élec- 

 trique). 



» §1. — N'admettre dans le voisinage des magasins à poudre que des 

 lignes en parfait état d'installation. Rejeter toute ligne étrangère à 20 mètres 

 au moins si elle est aérienne, à 10 mètres au moins si elle est souterraine. 

 Imposer la même limite de 10 mètres aux conduites métalliques souterraines 



