( 1203 ) 



quide volatil; d'autres sont plus larges et plus courts; les uns ont un poids 

 de cuivre dépassant loo'*''', d'autres ne pèsent que 8''^ à io''s. 



M Les réfrigérants qui fonctionnent avec le mélange de SO" et de CO" 

 peuvent atteindre — loo" ou — iio°; ceux qui reçoivent le protoxyde 

 d'azote descendent jusqu'à — lôS" où — 170°, grâce au fonctionnement 

 de pompes pneumatiques puissantes, engendrant jusqu'à y™*^ par minute. 



» Toutes les températures sont mesurées au sein même des réfrigérants, par des 

 thermomètres à alcool, à l'éther sulfurique, contrôlés au moyen du thermomètre à 

 hydrogène sous quatre pressions différentes. 



» Nous réduisons en eau la valeur calorimétrique de chaque réfrigérant, en multi- 

 pliant le poids du cuivre, du fer, etc., et du liquide volatil, par leur chaleur spécifique 

 respective (encore assez mal connue à ces basses températures). 



» Nous notons la température très constante du laboratoire + 11° et nous refroi- 

 dissons ces réfrigérants par le jeu des compresseurs. Une fois la température extrême 

 obtenue et conservée plusieurs heures, nous arrêtons le fonctionnement des pompes. 

 La chaleur ambiante pénètre par la surface extérieure dans les réfrigérants et relève 

 la température progressivement. 



» Nous fixons en tableaux synoptiques l'heure des observations et les températures 

 correspondantes de chaque réfrigérant. 



» Le calcul nous donne ainsi le nombre de calories qui pénètrent dans chaque 

 réfrigérant, pour toutes les températures comprises entre la plus basse et -t-ii». 

 Nous réduisons toutes ces observations en les rapportant à l'unité de surface, soit 

 le mètre carré, et aux calories qui passeraient si la valeur calorimétrique en eau 

 du réfrigérant était I. La courbe ainsi tracée correspond exactement au problème 

 cherché. 



» Nous faisons cinq séries d'observations, identiques comme méthode, mais en pro- 

 tégeant de plus en plus les surfaces extérieures des réfrigérants, par des enveloppes 

 composées de déchets de colon très également répartis en couches concentriques. 



)j Voici le détail de ces cinq séries : 



» 1° Les réfrigérants sont entièrement nus, sans aucune protection contre le rayon- 

 nement extérieur. 



» 2° La surface extérieure des appareils est recouverte d'une mince couche protec- 

 trice de déchets de coton, juste suffisante pour paralyser le dépôt de givre dû à la con- 

 densation de l'humidité de l'air extérieur. 



« 3° La couche protectrice de déchets de coton a 10"" d'épaisseur. 



» 4° Cette couche est portée à 25<''" d'épaisseur. 



» 5° Cette couche atteint Sc^". 



» Dans toutes ces expériences, les déchets de coton ont la même provenance. 



» Les cinq courbes de la figure ci-jointe représentent les cinq séri 

 d'expériences, rajiportées à un réfrigérant de valeur i'^"', et ayant i"'' c. 

 surface. Les écarts de température représentent donc la valeur en calo 



es 

 de 



