— 17 — 



ihi foyer passe dans les luyaux a air chaud , pour se re- 

 pandre dans la piece et est a chaque instant remplace 

 par de I'air venant du dehors. Mais avant d'arriver dans 

 la piece, cet air s'est echauffe , non seulement par le 

 contact du foyer, mais encore par la chaleur que hii 

 a cedee la fumee, dont il n'est separe que par une 

 enveloppeentole. Ainsi,c'estcelairqui, puise an dehors, 

 vient, apres s'etre echauffe, se dever^er dans la piece et 

 y remplacer celui qui a servi a la combustion. 



La description precedente sufllt pour vous faire voir 

 que le nouveau calorifere perinet la vue du foyer el 

 Iburnit une ventilation abondante et a Fair cliaud ; 

 c'est le double avantage qu'on a cherche a atteindre 

 en rendant la combustion sinon complete , du moins 

 aussi parfaite que partout ailleurs. 



Les experiences qui ont ele faites devant voire com- 

 mission n'etaient pas lout-a-fait dans les conditions 

 qui viennent d'etre indiquees. L'appareil n'etait que 

 provisoire , I'air necessaire a la combustion et I'air 

 qui devait elre echaufl'e, etaienl puises dans I'apparte- 

 ment , et alors la ventilation se faisait comme pour les 

 cheminees ordinaires. Cependant la piece a etc promp- 

 tement echauffee a une temperature de 20". L'air chaud 

 sortant des bouches, etait a une temperature de 150" 

 environ, et la chaleur aurait ele bientot insupportable, 

 si Ton n'avait pas permis I'acces de Fair exterieur. 



Celte grande quantite de chaleur, qui est un avan- 

 tage de ce nouveau calorifere , n'est cependant pas 

 sans inconvenient. Bien qu'on puisse toujours refroidir 

 la chambre , il n'en est pas moins vrai qu'on se de- 

 barrasse ainsi d'une certaine quantite de chaleur , et 

 que cette chaleur a ele produile aux de[)ens du com- 

 bustible. 



11. 2 



