( 70) 

 permettraient d'apprécier les volumes d'air qu'une clieuiinée peut évacuer 

 par l'aclion d'un feu d'une activité moyenne, les constructeurs ne ména- 

 gent pour l'arrivée de l'air nouveau, destiné à remplacer celui qui a été 

 appelé, que des orifices complètement insuffisants, et, dès lors, cet air ne 

 peut pénétrer dans les appartements que par les joints des fenêtres et des 

 portes. Les premières ne fournissent que de l'air froid, souvent fort incom- 

 mode; les seconds ont le même inconvénient ou celui, plus grave encore, 

 d'établir entre l'appel des cheminées de deux pièces contiguës une com- 

 munication qui contrarie le tirage de l'une des deux. Dans d'autres cas, 

 l'appel qu'exerce à travers les portes une cheminée où un feu actif est 

 entretenu, se trouve alimenté, en partie, par de l'air qui a passé par une 

 cuisine ou pour des lieux d'aisances, ce qui introduit dans les apparteuients 

 des odeurs désagréables ou insalubres. 



» Ces derniers effets, si fréquents à Paris, par suite de l'exiguïté des 

 cuisines et de la proximité des lieux d'aisances, peuvent être combattus 

 et annulés facileuient à l'aide d'appels auxiliaires et directs exercés par des 

 becs de gaz ou d'aulres sources de chaleur; mais ils ne se produiraient pas 

 si les cheminées étaient bien construites et si des dispositions convenables 

 étaient prises pour assurer à la fois leur tirage et leur alimentation en air 

 nouveau. 



» Sous ce dernier rapport, les cheminées ventilatrices, dont le principe 

 est connu depuis longtemps, mais dont les avantages et les proportions 

 ont été l'objet d'un Mémoire fort remarquable de M. Eelmas, officier du 

 génie, inséré dans le XP volume du Mémorial de cette arme, et qui ont été 

 perfectionnées dans ces dernières années par M. Douglas Galton, officier du 

 corps royal des Ingénieurs d Angleterre, et dont j'ai doinié la description 

 dans les Annales du Conserualoire, paraissent fournir la solution la plus 

 convenable, au point de vue de la salubrité et du bon emploi du combus- 

 tible dans les appareils de ce genre. Elles déterminent, en effet, elles- 

 mêmes une introduction d'air à 3o ou 35 degrés, dont le volume est égal 

 aux 0,80 ou 0,90 de celui qu'elles évacuent, et elles utilisent pour le chauf- 

 fage les 0,35 environ de la chaleur développée par le combustible, tandis 

 que les cheminées ordinaires ne propagent pas dans l'intérieur des appar- 

 tements plus de o, 1 o à o, 1 2 de cette chaleur. 



» Mais, comme l'établissement de ce genre fie cheminées, malgré ses 

 avantages considérables, peut présenter parfois, et principalement dans les 

 maisons à loyer et à beaucoup d'étages, des difficultés pour l'ouverture d(s 

 passages nécessaires de prise d'air, il m'a paru utile de chercher à appli- 



