( 71 ) 

 quer à l'étude des proportions qu'il convient de donner aux cheminées de 

 construction ordinaire, les principes du mouvement des gaz, pour en dé- 

 duire, s'il était possible, des règles qui pussent être employées avec con- 

 fiance dans la pratique des constructions. 



i> Il n'est pas d'ailleurs inutile de faire remarquer que les mêmes prin- 

 cipes et des conclusions a peu près identiques s'a|)i)liquent aussi bien aux 

 cheminées ventilatrices qu'aux cheminées ordinaires. 



» Pour cette application, j'ai commencé par comparer deux types dis- 

 tincts de cheminées. L'un, que je désigne par le n" 1 et qui se rencontre le 

 plus généralement, se compose d'un tuyau de fumée assez large, commu- 

 niquant inférieurement avec le foyer |)ar une ouverture plus ou moins ré- 

 trécie et qui constitue à sa base le passage que Rumford nommait la gorge 

 de la cheminée. A. sa partie supérieure le tuyau de fumée est terminé par 

 une sorte d'ajutage, nommé mitre, quand il est en briques ou en tuiles, et 

 mitron lorsqu'il est fait en uiyaux de poterie. Cet orifice d'évacuation de la 

 f innée présente une section de passage notablement moindre que celle du 

 corps du tuyau. Ce type est à peu près celui qui a été indiqué par Rumford 

 et qui porte son nom. Mais, en en montrant les avantages généraux par rap- 

 port aux anciennes cheminées, ce physicien n'a point étudié les pro|iortions 

 qu'il convenait de donner à ses diverses parties. 



» Dans le type n° 2, que l'on rencontre assez souvent dans les étages 

 supérieurs des maisons de Paris, la section du conduit de fumée est ordi- 

 nairement cylindrique et uniforme sur toute sa longueur. Il a été recom- 

 mandé par M. Péclet dans son Traité de la chaleur (*). 



» Les formides que j'ai employées à la discussion des propriétés de ces 

 deux types de cheminées sont celles cpiej'ai fait connaître dans mes Etudes 

 sur la ventilation (**) et dont l'accord avec les résultats de l'expérience a été 

 constaté par de nombreuses observations directes. 



» Comparaison des dispositions diverses données aux tuyaux des cheminées. 

 Dispositif v\° 1. — Lorsque le conduit de la cheminée présente à son ex- 

 trémité inférieure un orifice d'entrée A' et à son extrémité supérieure un 

 orifice de sortie A,, tous deux plus petits que sa section transversale A, 

 supposée constante dans le reste de sa longueur, et s'il n'y a ni coudes ni 

 étranglements, il est facile de voir que la formule qui donne la vitesse U de 



(*) 3= Édii., p. 233. 



(**) Pages 7,83 et siiiv, du V volume. 



lO.. 



