( 7^ ) 

 la fumée dans ce conduit se réduit à 



2ga{t-T)H 



, A Y aSL a 



m,A,J \ni'A' J A 



expression dans laquelle, outre les quantités A, A' et A,, définies plus 

 haut, on nomme : 



t la température de la fumée dans le tuyau, à peu de distance au-dessus 



du foyer; 

 T la température extérieure; 



m, et m' les coefficients de contraction à l'orifice de la mitre et à la 

 gorge; 



L = H la longueur ou la hauteur de la cheminée que nous supposons 



verticale; 

 R le rayon de la section supposée circulaire des conduits de fumée; 

 |3 = 0,0 1 le coefficient de l'ésistance des parois au frottement de la 



fumée; 

 S le |)érimètre de la section A de la cheminée, et puisque l'on suppose 

 que le conduit de fumée est cylindrique et de rayon R, on a 



S 2 , 2SL r, 4LS 

 — =: - et — " — 

 A R A 



= - e, ~?==^- 



» Si, de plus, l'extrémité supérieure du conduit est convenablement rac- 

 cordée avec le conduit de façon que ;«, = i, la formule devient 



^ga(e-T)H 

 U2 ' + '^T 



AV_,_ / A _ ,V^.4LP 



A,/ \/n'A' y R 



et la vitesse V, avec laquelle la fumée débouche dans l'air, sera donnée 



par la formule 



2 gg(f-T)H 



' ~" \A.J [ xy /A y 4Lp' 



A,/ ^ \m'A' '/ ' R 



» Dispositif 11° 2. — Dans ce cas, le tuyau de fumée a, siu- toute sa lon- 

 gueur, à l'entrée et au débouché, la même section A' = A = A,. La for- 



