( 73) 

 mule qui donne la vitesse dans ce tuyau et à sa sortie est 



V2 - U= = '"^""^ , 



en conservant les mêmes notations. 



» Comparaison des deux dispositifs 1 e< 2. — Pour apprécier l'influence 

 des deux dispositions de conduits de cheminées que l'on vient d'examiner, 

 il convient d'abord de rappeler que, la cause qui détermine le tirage étant 

 l'excès de la température de la fumée sur la température de l'air extérieui-, 

 et que toute la chaleur emportée par celte fumée à sa sortie étant perdue 

 pour le chauffage et dispersée dans l'atmosphère, il importe de réduire cet 

 excès au minimum nécessaire pour que le tirage soit assuré. 



» D'une autre part, abstraction faite des dispositions examinées, il faut, 

 pour que l'évacuation de la fumée ait la stabilité nécessaire, que sa vitesse 

 de sortie atteigne une certaine limite, que nous devons supposer la même 

 pour les deux dispositifs. 



» Cherchons donc comment celte condition d'égalité de la vitesse V,, 

 dans l'un et l'autre dispositif, pourrait être satisfaite, en admettant les 

 proportions ordinaires ou moyennes des cheminées. 



» Premier dispositif. — Supposons 



L = H = 2o'",oo, 



Le tuyau de fumée cylindrique et son diamètre 2R=o'",4o, 



L'orifice supérieur du mitron circulaire et son diamètre 2R'= o™,'20. 

 On aura 



^ = '- 



» Soient aussi 



A'— A, = 0,25 A et m'=o,']o. 



» Cet orifice d'appel du bas de la cheminée est ordinairement rectangu- 

 laire, et devrait toujours être bien raccordé avec les parois de l'âlre, ce que 

 l'on néglige tiop souvent. 



» Nous prendrons le coefficient [i de la résistance des parois égal à 

 o,oi, parce que les surfaces sont rugueuses et plus ou moins couvertes de 



suie. 



» En appliquant ces données numériques, qui rentrent d'ailleurs dans 

 les proportions de la pratique générale, on trouve, pour les termes qui 



