( 79 ) 

 staiits. On relève ensuite ces trappes et la cheminée se trouve alors clans de 

 boiMies conditions de fonctionnement. 



M Les manlelets amovibles que l'on accroche sin- le devant des foyers, 

 où l'on hrùle de la houille et qui sont d'un usage général en Angleterre, 

 dans le nord de la France et en Belgique pour le moment de l'allumage, 

 les petites portes mobiles de certaines cheminées ou de certains poêles en 

 fonte ou en faïence produisent le même effet. 



» Ce n'est donc que quand des conditions particulières ou des considé- 

 rations d'élégance et de décoration engageraient à ne pas employer ces 

 moyens auxiliaires tle l'allumage des feux que l'on devrait recourir au ré- 

 trécissement de la partie inférieiu-e de la cheminée, en lui donnant alors 

 la même section hbre qu'à la mitre d'évacuation. 



» Inconvénienls des tuyaux de fumée liop petits. — Les dimensions que 

 nous avons supposées pour la discussion précédente rentrent dans les pro- 

 portions de la pratique ordinaire, et la vitesse moyenne de 3 mètres en une 

 seconde, ainsi que les températures de 65 à 70 degrés sont observées et 

 souvent dépassées dans les conditions de l'expérience habituelle. Mais si 

 les conduits de fumée étaient beaucoup plus petits et se rapprochaient de 

 ceux des tuyaux des poêles, comme tendent à le faire aujourd'hui certains 

 constructeurs, plus préoccupés de l'économie de l'espace disponible que 

 de la bonne installation des appareils de chauffage, les inconvénients 

 signalés seraient encore plus grands. 



» Quoiqu'il soit évident qu'en rétrécissant en même temps l'âtre el en 

 lui donnant des formes convenables, on puisse brûler la même quantité de 

 combustible et obtenir un tirage actif en faisant passer moins d'air dans le 

 conduit de fumée, il ne faut pas perdre de vue (pi'alors l'excès de la tempé- 

 rature t de la fumée sur la température de l'air extérieur, qui croît coi/itne 

 le carré de la vitesse, s'élèverait beaucoup et se rapprocherait de cflm 

 que l'on observe dans les tuyaux des poêles, qui atteint et dépasse parfois 

 36o degrés. La vitesse d'évacuation surpasserait au.^si souvent 5 à 6 mètres 

 en une seconde, de sorte que la chaleur dispersée dans l'air pourrait de- 

 venir aussi grande qu'avec des proportions siqîérieures, quoique le volume 

 des gaz chauds évacués put être diminué de beaucoup aux dépens de la 

 salubrité. On perdrait donc l'avantage qu'offrent les cheminées sous ce 

 dernier rapport, sans obtenir celui que présentent les poêles au point de 

 vue de l'économie. 



» Des tuyaux d'c'vacuntion de la fumée communs à plusieurs étages. — L,i 

 disposition adoptée dans ces dernières atau-es par quelques constructeurs, 



I I . 



