16 



lesique dc I'amylenca (Heconstat6e tout K-ccmmciil par iinm(5tlc- 

 ciu anglais, M. Jolinsiou. b'apics les lesullals obtenus .i I'liOpilai 

 de Kiiig's-Gollege ii Londres, il croit que ce nouvcl agent pourra 

 etre subsiitud avec avautage au clioroforinc. M. Giraldcs, conuais- 

 sant les buns efllls de cc nouvcl agent , s'cst cru sulfisanmicut au- 

 loris6 ^ remplojer dans son service a I'hopital des Enfants 

 Irouves. 



Apres I'avoir administre chcz dix enfants , il a constate que sa 

 propri6t6 anesthesiquc etait complete. Comme les cliirurgicns an- 

 glais, il a remarque que son inhalation est plus facile que celle du 

 chloroforme, que les nialades soumis a raniylenc le lespirrnt fa- 

 cilenieut, sans effort, sans agitation, sans grande turgescence de 

 la face, sans augmentation de la secretion sali\ aire ; que le sonuneil 

 est plus calme, le reveil plus complet et plus rapide, enfin quo son 

 emploi ne laisse pas chez le malade un malaise, des clourdisse- 

 nients ; qu'il n'est pas suivi de nausecs ou de vomissemenls. 



Si I'observatioD ultericure couGrnae ces r^sultals , sans doute 

 I'amylene pourra etre substitue avec avantagc au chloroforme 



Seance du 28 fevrier 1857. 



MfiCANiQUE. Chaudieres a vnpeur. — M. Bresse a communi- 

 que la note suivante sur la resistance d'une thaudiere a vapeur ^ 

 profd faiblement clliptiquc. 



« Les r^glements adrainislratifs ont prosrrit de d(5lcrmincr 

 I'epaisseur des chaudieres a vapeur en tole prcssees du dedans au 

 dehors, par la formule 

 (1) e = 0,0018 «D 4- 0,003 , 



dans laquelle e dcsigne I'epaisseur cherchee exprimec en metres , 

 n le nombre d'atmospheres correspondaat a la pression effective, 

 D le diametre de la chaudiere 6galemeut exprime en metres. 

 Lorsque la pression agit, au contraire , de dehors en dedans, I'e- 

 paisseur donnee par la formule precedente doit eire augmenteede 

 moiti^. D'aillcurs cette formule ne doit s'appliquer qu'au cas oii 

 la coupe transversale de la chaudiere est un ccrcle. 



» En laissanl dc cote la constante 0,003 que Ton ajoute par 

 [MTudence, alin de pourvoir par avance a I'usurc de la chaudiere 

 et aux ddfauts dont la tlMJorie ne tient pas conij)te, la formule (1) 

 se d^montre ais^ment; ellc suppose qu'on admette comnie limite 

 de la tcnsioa dc la tOlc Ic chifTrc de 2i>g ,85 par millimetre carr6, 



