100 ACAPEMIK DE ROUEN. 



Nous avons trouve quo cotte machine devait approxi- 

 mativomont attircr V0 a 50 metres cubes d'air par minute, 

 el son prix n'estguere que de 80 a 100 IV. Votre Commis- 

 sion n'a pu se livrer a aucune experience tendante a fairc 

 connaitre la force necessaire pour mettre le ventilateur en 

 mouveraent ; mais , d'apres les explications fournies par 

 M. Pouyer lui-memo, qui a-fait des essais a ce sujet, nous 

 pouvons levaluer a un dixieme de clieval. 



Cetle absorption de force est , commc on le voit , insigni- 

 fiante dans un etablissement oil la force motrice provc- 

 nant d'une chute d'eau est de 25chevaux environ. 



Ce n'est qu'apres de longs t:\tonnements que M. Pouyer 

 est arrive a donner a son ventilateur la disposition con- 

 venablc. II ne s'agissait pas ici de determiner, dans les 

 ateliers, un rapide courant d'air pour balayer tous les 

 debris organiques en suspension dans ('atmosphere ; on 

 aurait rcmplace un mal par un autre ; les ouvriers auraient 

 6t6 genes par le vent produit, et , d'ailleurs, comment 

 auraient-ils pu conduirc ces legers lils de coton que le 

 moindre soufle agite ! En hiver , il aurait ete impossible 

 de chauffer les ateliers. 



Ici , il n'y a plus aucun de ces inconvenients a craindre. 

 Inexperience a demontre a M. Pouyer, qu'avec l'emploi 

 de son ventilateur, la difference de temperature en hiver 

 ne depasse pas 1 a 2 degres. L'aspiration est tellement 

 moderee , que Ton voit de legers flocons de coton s'elever, 

 se diriger lentement vers Pouverture de Paspiratcur, et 

 disparaitre. 



Pour bien juger de Pefficacite do rinstrumont , votre 

 Commission on a fait arrester le mouvement pendant une 

 heure. En rentrant dans les ateliers , Pair otait deja sen- 

 siblement obscurci, et pouvait donner une idee de ce qu'il 

 aurait ete a la I'm de la journee. Au bout d'une domi- 

 heure, le ventilateur mis en jou avait fait disparaitre le 



