y" ACADEMIE DE ROUEN. 



entre juste dans le tube ; on I'y refoule a coups de niaiteau ; 

 a cette (in , le tube est un peu conique k son extremite. 

 Je sais bion qu'il sera facile a cehii qui voudra frauder , de 

 mettre un bouclion en pioiiib , niais il sera facile aussi a I'in- 

 genieur ciiarge de la surveillance , dc verifier cette fraude 

 en se faisant presenter le tube ; tandis que, dans I'etat actuel 

 des choses , il ne pourrait faire cette verification sans arreter 

 la machine durant plusieius lieures, et des lors sans causer 

 un grand prejudice aux iutercts du proprietaire , ce qu'il ne 

 fera jamais , cela se concoit. D'ailleurs , par cette nouvelle 

 disposition, les proprietaires n'ayant pas interet a tromper , 

 ne le feront pas , ou beaucomp moins le feront. » 



Mais , en definitive , ]\I. Bresson prefere su])primer les 

 rondelles fusibles , les soupapes de suretc; , le manometre 

 ordinaire ;ilsubstitue a tons ces appareils le manometre ou- 

 vert, qui se compose essenticUement d'un tube ea fer con- 

 tenant line colonne de mercure assez longue pour faire equi- 

 libre a la vapeur meme dans les machines a haute pression , 

 II convient que I'idee premiere do cet instrument ne lui ap- 

 partient pas ; en effet, il ya bien dixans que MM. Koechlin , 

 de Mulhouse , ont f;iit execuler un manometre de ce genre 

 pour des machines travaillant a trois atmospheres. M. Bres- 

 son ne fait aucuu changement foadamental ; seulement il 

 alonge le tube pour adapter I'appareil aux machines a haute 

 pression , et , au Heu d'une sonnerie pour avertir le chauf- 

 feur, il emploie le sifflement d'un petit jet de vapeur. Je ne 

 sais si M. Bresson a la connaissance du manometre de 

 M. Koechlin, mais, sous certains rapports, le sien me parail 

 moins bon. Ainsi, dans le sien , il doit se faire une distilla- 

 lation considerable ; il ne tient pas compte de la pression 

 de I'eau ainsi amence ; cette eau pent cependant former une 

 colonne de plusieurs metres. Un autre inconvenient , c'est 

 que son tube doune issue a la vapeur. Si la temperature de 

 la chaudiere depasse d'un scul degro Ic point qu'clle doit at- 



