44 CONFÉRENCE. 



triques sur des noyaux en fer. L'un des circuits est à gros fil; l'autre est en fil 

 plus fin, mais à spires plus serrées. Dans le premier circule le courant provenant 

 des alternateurs, par exemple un courant de loo ampères sous 6000 volts; 

 aux bornes de l'autre courant on recueille un courant d'environ 10 ampères 

 sous 60 000 volts. 



Ce courant de haute tension est transmis par une ligne métallique a rienne 

 convenablement isolée; dans le cas des courants triphasés, le plus généralement 

 utilisés comme nous l'avons dit, la ligne comprend trois fils ou conducteurs. 

 Souvent, les poteaux supportent six fils; ces six fils forment alors deux lignes 

 dont l'une sert de réserve en cas d'accident à l'autre. 



Comme il serait dangereux d'amener ces lignes à haute tension dans les 

 agglomérations où se trouvent les lieux d'utilisation, on les fait aboutir dans 

 un bâtiment spécial appelé sous-station ou poste de transformation où la ten- 

 sion est abaissée à une valeur moindre, par exemple, à 1 3 5oo volts comme c'est 

 le cas pour le Sud Electrique. Cet abaissement de la tension se fait au moyen 

 de transformateurs identiques à ceux dont nous venons de parler. Mais ces 

 appareils fonctionnent alors en sens inverse : c'est dans les bobines à fil fin 

 qu'on envoie le courant de la ligne à haute tension, c'est aux bornes des bobines 

 à gros fil qu'on relie la ligne à plus basse tension. 



Cette tension de i3 5oo volts est encore trop élevée pour l'utilisation. On 

 l'abaisse à 120 volts pour l'éclairage, à 5oo volts pour l'alimentation des gros 

 moteurs. Cet abaissement de la tension s'opère, comme précédemment, au 

 moyen de transformateurs abaisseurs de tension installés dans des postes 

 moins importants que la sous-station, mais nécessairement plus nombreux. 



Parfois, des conditions locales s'opposent à ce que la tension soit abaissée 

 d'un seul coup de i3 5oo volts à 120 ou 5oo volts. On réalise alors l'abaissement 

 de tension en deux étapes. C'est ce qui a lieu à Nîmes. Dans la banlieue sont 

 situés divers postes de transformation alimentés sous i3 5oo volts et donnant 

 des courants à 5ooo volts. Ceux-ci sont transmis en ville où leur tension est 

 abaissée à 2 x 120 volts. 



Si l'on a besoin de courant continu, pour la traction. par exemple, une trans- 

 formation spéciale est encore nécessaire. Elle s'opère soit au moyen de machines 

 appelées commutatrices, soit au moyen de groupes moteurs-générateurs consti- 

 tués par un moteur alimenté par les courants alternatifs et entraînant une 

 dynamo à courant continu. 



Comme on le voit, l'organisation d'un réseau est complexe. Je ne puis avoir 

 la prétention de vous l'exposer dans ses détails. 



IV, La série de vues que je vais faire défiler sous vos yeux vous montrera 

 uelques-uns des divers procédés qu'utilise aujourd'hui l'industrie électrique 

 pour la production de l'énergie électrique. 



La figure qui est actuellement projetée représente la coupe d'une usine 

 à vapeur, l'usine de Saint-Denis, de la Société d'Électricité de Paris, souvent 

 appelée usine des 100 000 chevaux. Cette usine, remarquable par son organi- 

 sation, alimente le Métropolitain de Paris ainsi que les sous-stations de trans- 

 formation des secteurs parisiens. Les alternateurs qu'elle renferme sont com- 

 mandés par des turbines à vapeur Brown Boveri-Parsons. Ces groupes électro- 

 gènes sont figurés en A; la plupart ont une puissance individuelle de 6000 kilo- 

 watts, soit 8000 chevaux; mais pour les groupes récemment installés, cette 



