54 CONFERENCE. 



de kilowatts puisse être absorbée brusquement lorsque ce phénomène se produit. 



Dans ces conditions, l'arc est extrêmement destructif et fond les conducteurs 

 au point où il jaillit. 



Il s'en suivrait des ruptures de canalisations et certainement des accidents 

 aux génératrices si les appareils de protection ne pouvaient fonctionner en 

 temps utile. 



En supprimant toute résistance sur le circuit du transformateur ici présent, 

 il nous est possible de vous montrer un arc de faible puissance dans lequel on 

 absorbe environ 3 à 4 kilowatts, mais qui ne peut être comparé en aucune façon 

 aux flammes formidables qui jailliraient entre les deux fds de distribution à 

 haute tension si, par accident, la distance entre les deux conducteurs arrivait 

 à être trt)p faible et à permettre Téclatement d'une étincelle. 



Le jaillissement d'une étincelle et l'amorçage d'un arc peuvent aussi se repro- 

 duire sur les canalisations souterraines si une défectuosité quelconque existe 

 dans l'isolant; aussi est-il de la plus haute importance d'essayer ces canali- 

 sations soigneusement avant la mise en service. 



Comme elles sont, pour la plupart, destinées à fonctionner a vcc courant alter- 

 natif, il semblerait naturel de mettre sur les deux conducteurs métalliques une 

 différence de potentiel alternative du genre de celle prévue pour le fonctionne- 

 ment normal. Mais, la capacité propre de ces câbles nécessiterait, pour cette 

 expérience, un transformateur d'une puissance souvent très considérable, 

 aussi est-il plus commode de faire ces essais sur courant continu. 



Dans ces conditions, il n'est plus nécessaire d'avoir un instrument de grande 

 puissance. M. Delon a créé, à ce sujet, un dispositif particulier transformant le 

 courant alternatif haute tension, fourni par le transformateur, en un courant 

 continuellement de même sens. L'installation Gaiiïe, présentée ici, basée sur 

 un autre principe, peut permettre le même résultat et, telle que vous la voyez 

 peut servir également aux essais de câbles. 



En effet, un commutateur tournant synchroniquement avec la source d'ali- 

 mentation, redresse une onde sur deux du courant alternatif pour amener cette 

 onde à avoir la même polarité que l'onde suivante; dans ces conditions, le 

 courant recueilli à la sortie de l'appareil est du courant continuellement de 

 même sens, correspondant à une différence de potentiel maximum de i lo volts 

 X i,4i4. 



Nous venons de signaler que, sur canalisation à haute tension, la capacité 

 du circuit joue un rôle important puisque, pour une différence de potentiel 

 de l'ordre de grandeur de lo ooo à iooooo volts, à une capacité relativement 

 faible, correspond déjà un courant de charge intense. 



Une autre conséquence importante de ce fait est l'apparition très facile de 

 courants spéciaux dits <( de haute fréquence » sur ces réseaux de haute tension. 



En effet, une brusque variation de charge ou de différence de potentiel, ou 

 bien une rupture accidentelle d'un circuit peuvent produire une oscillation 

 électrique de la quantité d'électricité qui charge le vaste condensateur consti- 

 tuant le circuit haute tension. 



Cette oscillation électrique a une période souvent très rapide et déterminée 

 d'une façon fort complexe suivant la répartition de la capacité et suivant la 

 self-induction des lignes. Cette fréquence peut atteindre, dans certains cas, 

 5oo ooo oscillations par seconde. 



Les propriétés de ces courants sont très différentes des propriétés des cou- 



