( i44i ) 



par M. le Ministre de la Guerre, au sujet d'un nouveau plan de construction 

 de magasins à poudre souterrains. D'après le plan proposé, on établirait 

 plusieurs cheminées d'aérage destinées à mettre en communication la salle 

 des poudres avec l'air extérieur. Ces cheminées, partant des voûtes, iraient 

 aboutir au sommet du monticule formé par les terres qui doivent sur- 

 monter l'édifice en le protégeant contre les atteintes des énormes projectiles 

 aujourd'hui en usage. 



» La question qui a préoccupé l'Administration de la guerre, et sur la- 

 quelle elle réclame spécialement l'avis de l'Académie, est celle de savoir si 

 l'existence de ces cheminées ne constituerait pas, au point de vue des effets 

 de la foudre, un danger sérieux, malgré la protection exercée d'ailleurs par 

 les paratonnerres établis, conformément aux instructions spéciales rédigées 

 pour les magasins à poudre, par la Commission de l'Académie, en 1867. 



o L'examen de cette question ayant été renvoyé à la Commission actuelle 

 des paratonnerres, celle-ci m'a chargé de formuler son avis de la manière 

 suivante : 



» Si l'Administration de la guerre adopte pour les nouveaux magasins à 

 poudre, conformément au plan annexé au projet, l'établissement de che- 

 minées de ventilation ayant pour but de maintenir la salle des poudres 

 dans un état de siccité convenable, disposition dont la Commission n'a 

 pas à discuter l'efficacité; sien même temps on établit le système des para- 

 tonnerres dans des conditions telles, que l'édifice entier avec le monticule 

 de terre qui le surmonte, ainsi que l'extrémité supérieure des cheminées, 

 reste toujours largement compris dans la zone de protection généralement 

 admise, la Commission est d'avis que Vexislence de ces cheminées ne deviendra 

 pas, en temps d'orage, une cause spéciale de danger d'explosion pour les poudres. 



» Cependant dans certaines circonstances où, par suite de l'impossibililé 

 d'atteindre une nappe d'eau sous-jacente qui ne tarisse jamais, ou d'aller 

 chercher cette nappe d'eau à une certaine distance par des conducteurs 

 trop exposés à la malveillance, on se verrait obligé de renoncer à munir 

 un magasin à pondre de paratonnerres, alors les cheminées dont il s'agit 

 pourraient présenter quelque danger, surtout lorsque, par suite de cer- 

 taines conditions atmosphériques, leurs parois intérieures se trouveraient 

 accidentellement revêtues d'une couche d'eau condensée offrant à l'électri- 

 cité un passage facile. Lors donc qu'un magasin à poudre n'aura pas de 

 paratonnerres, il ne devra pas non plus avoir de cheminées. 



» Dans tous les cas, il conviendra toujours d'éviter, dans la construction 

 des cheminées, l'emploi de toute pièce métallique d'un volume un peu 

 considérable; il sera même utile de remplacer par des grillages en bois les 



