( 7o3 ) 

 ques, ils sont très-difficiles à enlever, et les tôles qu'ils recouvrent, isolées 

 par eux du contact de l'eau, sont sujettes à de dangereux coups de feu. 



» Il importait donc à la conservation et à la sécurité des appareils à 

 vapeur de ne laisser arriver aucun acide gras dans les chaudières, ou tout 

 au moins de les engager à l'avance dans une combinaison inoffensive par 

 elle-même et indécomposable par l'action des métaux en contact ; il fallait 

 aussi que le moyen fiJt simple et économique. 



» Je suis parvenu à obtenir cet important résultat en engageant les 

 corps dans des combinaisons insolubles, à l'aide d'une solution aqueuse 

 de chaux. Tel est le principe de la méthode appliquée au dégraissage de 

 l'eau d'alimentation, qui ne laisse plus arriver aux chaudières qu'une 

 eau neiUre ou même légèrement alcaline, entraînant seulement un savon 

 calcaire insoluble et la glycérine devenue libre, corps sans action sur les 

 tôles et n'adhérant pas sur elles. 



» Le procédé consiste encore à faire la réaction chimique et à l'achever 

 complètement avant l'arrivée aux chaudières de l'eau d'alimentation. Par 

 ce moyen, on préserve les chaudières de l'usure rapide que produisaient 

 les acides gras, en même temps qu'on empêche la formation des dépôts 

 de savons ferrugineux, très-adhérents et très-dangereux par les phéno- 

 mènes de surchauffe qu'ils occasionnent. 



» On sait les avantages attribués à l'usage des condenseurs à surface : 

 faire l'alimentation avec de l'eau distdlée chaude, pour éviter les dépôts 

 salins ou calcaires; rendre inutiles les extractions et économiser le com- 

 bustible. Or, ces précieux avantages sont perdus par l'action corrosivedes 

 acides gras, action qui n'avait pas été prévue'; les chaudières sont usées 

 moitié plus vite qu'autrefois. L'emploi méthodique de l'eau de chaux, en 

 empêchant les acides d'arriver aux chaudières, les préserve de toute 

 attaque et les fera durer plus longtemps qu'avec l'ancien système. Par 

 l'application de ma méthode, les condenseurs à surface ont donc recon- 

 quis tous les avantages qu'on en espérait. 



» Une autre conséquence fâcheuse de l'entraînement des corps gras aux 

 chaudières était l'impossibilité défaire de l'eau potable par condensation de 

 la vapeur, ce qui, sur un point important, compromettait l'hygiène des 

 équipages. Aujourd'hui qu'il n'y a plus de corps gras libres dans les chau- 

 dières, la vapeur qui en provient donne, en se condensant dans les réfri- 

 gérants spéciaux, une eau sans odeur et sans goût, d'une potabilité irré- 

 prochable. 



» Après des essais nombreux et dont les résultats ont été tout à fait 



