— 480 - 



gültigen Zahlen angeführt werden. Günstig ist ferner eine gute 

 Arrondierung der Felder, sowie ein ebenes oder nur sanft geneigtes 

 Gelände. 



Die Kosten einer elektrischen Anlage genauer zu bestimmen 

 ist bei der grofsen Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse 

 stets nur für den einzelnen Fall möglich. Ist z. B. eine ver- 

 fügbare Dampfmaschine (etwa in einem Fabrikbetriebe) oder ein 

 leicht zugänglicher Wasserfall vorhanden, so wird der Anschaffungs- 

 preis hierdurch bedeutend ermälsigt. Eine Anzahl von in Deutsch- 

 land ausgeführten Anlagen arbeitet mit 22 bis 60 HP und kostete 

 20000 bis 100000 Mk., wobei keineswegs die mit den gröfsten 

 Energiemengen versehenen die teuersten waren; in den Preisen sind 

 die Motoren, Lampen u. s. w. mit einbegriffen.*) 



Je nach den Anordnungen, die man stellt, mufs die Leistungs- 

 fähigkeit der Dynamomaschine gröfser oder geringer bemessen 

 werden. Für nicht zu ausgedehnten Licht- und Motorbetrieb ge- 

 nügen etwa L5 HP; zum Pflügen sind mindestens 40 HP erforder- 

 lich; sollen mehrere grofse Maschinen gleichzeitig in Gang bleiben 

 oder ist die Beleuchtung (mit Bogenlampen) sehr ausgedehnt, sind 

 lange Fernleitungen oder elektrische Heizung in Aussicht genommen, 

 so sind 60 bis 100 HP nicht zu viel. Zu diesen Zahlen sind etwa 

 10 pCt. hinzuzuzählen (Energieverlust in der Dynamo), um die be- 

 nötigte Leistung des Primär-Motors (Turbine, Dampfmaschine etc.) 

 zu erhalten. Bei vorhandenen Wasserfällen läfst sich aus dem nutz- 

 baren Gefälle, der per Sekunde durchfliefsenden Wassermenge und 

 dem durchschnittlich 75 pCt. betragenden Wirkungsgrad der Turbine 

 leicht die ungefähr verfügbare Energiemenge berechnen. — Welche 

 Art von Strömen angewandt werden soll, das richtet sich nach 

 den örtlichen Verhältnissen. Ist der Umfang der ganzen Anlage 

 sowie insbesondere die Entfernung zwischen der Primär-Dynamo 

 und den Verbrauchsstellen gering, so wird am besten Gleichstrom 

 erzeugt; zum Zurücklegen weiter Strecken ist dagegen Wechsel- 

 strom und zwar vornehmlich der Drehstrora vorzuziehen wegen der 

 geringeren Leituugsverluste. Um die Dicke der Fernleitung kleiner 

 nehmen und einer Materialverschwendung vorbeugen zu können, 

 wird auch im letzteren Falle eine hohe Spannung des Stromes 

 (1500 bis 2000 Volt), bei kurzer Übertragung aber die gleich ver- 



*) lu Deutschlaud werden z. B. elektrische Anlagen auf Gütern ausgeführt 

 von der Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vorm. Schuckert & Co. in Nürnberg, 

 von Siemens & Halske, Aktiengesellschaft in Berlin, von der Union Elek- 

 trizitäts-Aktiengesellschaft in Berlin, der Klektrizitäts- Aktiengesellschaft vorm. 

 Lahm ey er & Co. in Frankfurt a. M., der Firma Brown, Boveri & Co. in 

 Frankfurt a. M. von Gebr. Körting in Körtingsdorf bei Hannover. 



