305 



clara como la luz meridiana, la consecuencia de que esa cal- 

 dera adquiriría entonces las propiedades magnéticas de un 

 electro-imán sin provocar por eso su explosión. Y que esa 

 idea, de la explosión causada por las corrientes magnéticas, es 

 puramente especulativa, hubiésemos podido demostrarlo, aún 

 sin entrar en disquisiciones científicas, con sólo recordar que 

 ninguna causa insólita ó desusada interviene en la supuesta 

 formación de esas corrientes magnéticas, por lo cual, hallán- 

 dose todas las pailas sometidas á influencias y condiciones 

 análogas, bajo ese punto de vista, tales siniestros deberían su- 

 cederse dia tras dia, pues que nadie ha discurrido aún h\ 

 manera de dotar á las calderas de vapor de válvulas de segu- 

 ndad, conductores magnéticos ú otros medios preventivos por 

 el estilo contra ese género de explosiones. 

 ' Digamos, pues, en resumen, que puede asegurarse sin va- 

 cilar que: ni los gases ocasionados por el vapor y el agua pue- 

 den desarrollar fluido magnético en el interior de las calderas 

 de vapor, ni, en el caso de producirlo, serían las corrientes 

 magnéticas motivo de explosión de dichas calderas. 



Descartados ya de la parte principal y más abstracta de la 

 consulta que evacuamos, vamos á ocujDarnos ahora de lleno y 

 desembarazadamente de las cuestiones más concretas, más 

 prácticas y provechosas que suscita el estudio de las explosio- 

 nes en las calderas de vapor. Al hacerlo así, nos propone- 

 mos señalar las causas ordinarias y perfectamente conocidas 

 de tales siniestros, para tratar de ellas separadamente, con re- 

 ferencia siempre al caso especial que debemos resolver, cui- 

 dando mucho de indicar las deficiencias ó lagunas que se no- 

 tan en los datos que tenemos á la vista. 



Admitimos de una manera general como causas que más ó 

 menos directamente pueden preparar ó determinar desde lue- 

 go la explosión de las calderas de vapor, las siguientes: asien- 

 to defectuoso; incrustaciones; calentamiento excesivo; cam- 

 bios bruscos de temperatura; deficiente alimentación de agua; 

 falta de resistencia; y presión exagerada. 



