( '84 ) 

 gement proportionnés, l'admission et l'évacuation de l'air, n'exige que des 

 dispositions faciles à réaliser partout et peu dispendieuses. Les proportions 

 des orifices d'évacuation devront être calculées de manière que l'air soit 

 renouvelé au moins deux fois par heure, et l'on ne devra compter eti 

 général que sur une vitesse d'écoulement de o™,4o à o", 5o en une seconde. 

 Les cheminées d'évacuation devront être en tôle à leur partie extérieure, 

 afin que l'action du soleil, en les échauffant, en active le tirage. On leur 

 donnera 3 mètres et plus de hauteur au-dessus des toits. 



» Les orifices d'admission de l'air seront aussi nombreux que possible et 

 ouverts, s'il se peut, sur les côtés qui ne reçoivent pas l'action du soleil. On 

 devra déterminer leurs dimensions par la condition que l'air ne les traverse 

 pas avec une vitesse de plus de o"',3o à o™,4o en une seconde, et que le 

 voUime d'air introduit suffise, comme celui de l'air évacué, à un renou- 

 vellement total répété au moins deux fois par heure. 



» Les fenêtres exposées à l'action des rayons solaires seront munies 

 de persiennes fermées ou seront masquées par des stores extérieurs, à 

 moins qu'elles ne soient en forme de châssis à tabatière, auquel cas elles 

 seront soumises à l'arrosage, qui constitue le quatrième procédé, et recou- 

 vertes de toiles. 



» Pour les ateliers et les autres locaux éclairés au gaz, on devra toujours 

 assurer l'évacuation des produits de la combustion, soit directement à 

 l'extérieur, soit, quand on le pourra, dans les cheminées de ventilation, 

 dont ils activeront la marche. 



» Il est d'ailleurs évident que ces cheminées devront être pourvues de 

 registres pour en modérer l'action selon le temps et les saisons. 



» Le quatrième procédé, qui bientôt, lorsque la nouvelle distribution 

 d'eau de la ville de Paris sera organisée, pourra être appliqué à peu près 

 directement à la plupart des édifices et des habitations, n'est que la simple 

 imitation des effets naturels de la pluie, mais il est très-efficace. Il n'exige 

 qu'environ i°",320 d'eau par heure pour mouiller suffisamment loo mètres 

 carrés de toiture et les mettre à l'abri de réchauffement produit par la 

 radiation solaire. Appliqué dès le matin et continué tant que le soleil agit, 

 il s'oppose non-seulement à réchauffement des toitures, mais, pour peu que 

 l'eau soit à une température inférieure à celle de l'atmosphère, il peut 

 maintenir les parois intérieures à une température notablement inférieure 

 à cette dernière et rafraîchir l'air qui pénètre dans les combles. Ce service 

 d'arrosage étant accidentel et ne devant jamais s'appliquer à plus de 

 soixante jours par an, il est facile de voir que même pour une gare im- 



