( -83) 



» La recherche des moyens à employer pour éviter cet échauffement 

 excessif et incommode de l'air dans les parties supérieures des édifices 

 n'est donc pas moins intéressante au point de vue des gares, des salles de 

 réunion, des ateliers, qu'à celui des édifices qui doivent être ventilés, et 

 l'on verra par ce qui suit que les solutions qui paraissent devoir être pré- 

 férées pour ceux-ci s'appliqueraient également et à peu de frais à ceux-là. 



» Ces solutions sont de deux genres : les unes ont pour but de refroidir 

 l'air que l'on se propose d'introduire, les autres de s'opposer à réchauffe- 

 ment préniable des lieux par lesquels cet air doit passer ou dans lesquels 

 il doit être admis. Ces deux modes peuvent être employés concurremment 

 pour atteindre le but final, qui est de modérer ou d'abaisser la température 

 des lieux occupés. 



» Les expériences exécutées au Conservatoire des Arts et Métiers, et dont 

 nous avons exposé les résultats à l'Académie, ont porté sur quatre moyens 

 différents et nous ont conduit à des conclusions que nous résumons ainsi 

 qu'il suit : 



» Par le premier procédé nous avons cherché à rafraîchir l'air nouveau 

 aspiré par la cheminée de ventilation, en le faisant passer avant son intro- 

 duction à travers un jet d'eau divisée à l'état pulvérulent. Ce procédé n'a 

 produit dans cet air qu'un abaissement de température d'un peu plus de 

 deux degrés. Il exige l'emploi d'un volume d'eau assez considérable et 

 celui d'une force motrice que l'on a rarement à sa disposition, et dont l'effet 

 serait disproportionné à la dépense s'il fallait l'établir exprès pour cet 

 usage. Il ne peut donc être regardé que comme une ressource excep- 

 tionnelle. 



» Le second moyen consiste à faire passer l'air contre les parois d'enve- 

 loppes ou de réservoirs métalliques dans l'intérieur desquels circule de 

 l'eau plus ou moins froide. Fondé sur des principes exacts de physique, ce 

 procédé est efficace, mais il exige l'emploi de surfaces d'un développement 

 très-considérable par rapport au volume d'air rafraîchi, même quand l'eau 

 employée est préalablement refroidie à l'aide d'un mélange de glace dont 

 le poids en kilogrammes doit être à peu près égal au nombre de mètres 

 cubes d'air rafraîchi. Il doit être considéré comme généralement inaccep- 

 table dans la pratique. 



» Le troisième et le quatrième, plus directement empruntés aux phéno- 

 mènes ordinaires de la nature, paraissent seuls applicables dans tous les 

 cas et suffisants pour les besoins ordinaires. 



» L'un, qui consiste à assurer, par l'ouverture d'orifices nombreux et lar- 



25.. 



