— 95 — 



Man brauchte dann bei Beginn der Trocknnng die Schicht nicht so hoch 

 zu machen. Es erscheint allerdings fraglich, ob eine derartige Vorrichtung bei 

 dem verschiebbaren Dach, welches naturgemäls nicht luftdicht schliefsen kann, 

 möglich wäre. 



Für zweckmäföiger halte ich die Trockenhäuser, bei denen die Trockenböden 

 aus grofsen Hürden bestehen, welche auf Schienen ins Freie gezogen werden 

 können, um der Besonnung ausgesetzt zu werden. Bei Regen und feuchter Luft 

 werden die Hürden in das Haus geschoben, um die Trocknung durch künstliche 

 Wärme fortzusetzen. Der Vorteil dieser Häuser besteht darin, dafs 4 bis 5 

 Hürden übereinander geschoben werden können, und dafs somit die erwärmte 

 Luft 4 bis 5 Schichten Trockengut zu passieren hat. Die Heizung wird also 

 bedeutend besser ausgenutzt. 



Einen Vorteil hat das Trinidad-Haus diesem System gegenüber. Es ist 

 in demselben nämlich leichter, das Trockengut durch Umschaufeln zu bewegen 

 und so das Zusammenbacken der Bohnen zu verhindern, weil die Arbeiter auf 

 dem Trockenboden stehen und aufrecht gehen können. Die beweglichen Hürden 

 müssen dagegen zu demselben Zwecke aus dem Hause herausgezogen werden 

 was naturgemäfs zur Folge hat, dafs die Bohnen sich wieder abkühlen. Dennoch 

 bewähren sich die Häuser der letzteren Art so gut, dafs dieselben mit ver- 

 schiedenen kleinen Abänderungen auf der ganzen Welt verbreitet sind und sowohl 

 zum Trocknen von Xakao wie auch von Kaffee, Kopra, Chinarinde usw. dienen. 



In Kamerun sind solche Häuser auf den Pflanzungen Isongo und Oechel- 

 hausen erbaut worden. Jedoch habe ich an diesen Hänsern noch Verschiedenes 

 verbesserungswürdig gefunden. Zunächst hat man nur für zwei übereinander 

 schiebbare Hürdenreihen Einrichtung getroffen, während 4 bis 5 Reihen auf die 

 Dauer ökonomischer wären. — Dann ist die Heizung nicht vorteilhaft konstruiert. 

 Man hat nämlich unter den Hürdenreihen lange Rohre hergeleitet, welche die 

 Heizgase von verschiedenen Feuerstellen nach dem Freien führen. Die Wärme, 

 welche diese Rohre annehmen, soll sich auf den ganzen Trockenraum verteilen. 

 Zu diesem Zwecke müfste aber für Luftzirkulation gesorgt sein. Weil dieselbe 

 fehlt, kann sich die Luft, welche an den Röhren erwärmt wird, nicht schnell 

 genug durch den Trockenraum verteilen. 



Eine zweckentsprechende Heizungsanlage mufs so eingerichtet sein, dafs 

 den Heizrohren kalte Aufsenluft zugeführt wird, die sich an den Rohren erwärmt. 

 Deshalb sind Luftzufuhrkanäle einzubauen, welche unter den Heizrohren münden. 

 Auf dem Dache wären dann mehrere einfache Ventilatoren aufzustellen, welche 

 die nach dem Passieren des Trockenguts mit Feuchtigkeit geschwängerte Luft 

 absaugen und dadurch vei'ursachen, dafs frische Luft durch die Luftzufuhrkanäle 

 zuströmt und sich an den Heizrohren erwärmt. Selbstverständlich mufs bei 

 einer solchen Heizungsanlage vorausgesetzt werden, dafs der ganze Trockenraum 

 vollkommen luftdicht ist, damit die Luftzirkulation auch in der beabsichtigten 

 Weise vor sich gehen kann. 



Wenn die Frage beantwortet werden soll, welche von den verschiedenen 

 Trockenvorrichtungen den Vorzug verdient, empfielht es sich zunächst, auf die 

 C4röfse der jährlichen Kakaoproduktion Rücksicht zu nehmen. Bei kleineren 

 Mengen genügen mehrere Mayfarthsche Dörrapparate. 1000 Zentner können 

 mit 4 bis 5 Apparaten getrocknet werden. Reichen diese nicht mehr aus, so 

 empfiehlt es sich, ein Trockenhaus mit beweglichen Hürden, und zwar 4 Hürden, 

 übereinander zu bauen. Die Heizungsanlage wird zweckmäfsig von einem er- 

 fahrenen Heizungstechniker konstruiert. 



David Grove, Berlin S., Friedrichstrafse, hat zu dem Trinidad-Trocken- 

 hause des Botanischen Gartens eine neue und stabile Heizungsanlage geliefert, 



