379 



■hauscs). Es ist die in Gardeners' Clironicle so oft 

 :gerühmte Heizung nach Pcrkin, die, soviel wir 

 wlsseu , in Deutscliland sehr wenig bekannt und 

 noch weniger angewendet ist, obgleich sie, wie aus 

 dem Folgenden erhellt, eine grössere Verbreitung 

 verdient. 



„Die Einrichtung dieser Perkin'scheu lieiss- 

 wasser-Heizung unterscheidet sieh von den früheren 

 alteren Wasscrlieiznngcn durch folgende wesentliche 

 Verschiedenheiten : " 



„Die Heisswasser-Heizungen bestehen hier aus 

 einem geschlossenen System von schmiedeeisernen, 

 geschweissten Köhren, die in den zu heizenden Ab- 

 theilungen der Gewächshäuser zirkulireu und von 

 welchen ein gewisser Thcil, in Spiralform gebogen, 

 in einem gemauerten Ofen dem Feuer ausgesetzt ist." 



„Am höchsten Punkte dieser liöhrenleitung be- 

 findet sich das Expansionsrohr, sowie das Füllrohr. 

 Ersteres hat den Zwetk , das durch die Erhitzung 

 des Wassers sich steigernde Volumen demselben auf- 

 zunehmen und im erkaltenden Zustande der Röhren- 

 leituug in dieselbe zurückfliessen zu lassen. Letzte- 

 res erfüllt den Zweck des Nachfülleiis des fehlenden 

 Wassers, welches nach der in der Behandlung der 

 Heisswasserheizungs -Apparate beschriebenen AVeise 

 behandelt werden muss." 



„Die Heisswasserheizungs-Köhren haben einen 

 Durchmesser von nicht ganz 3 Centimetern und einen 

 äusseren Durchmesser von 4 Centimetern, sind mit 

 rechten und linken Gewinden an den Enden durch 

 Jluffeu mit eben denselben Gewinden so dicht ver- 

 bunden, dass diese Verbindung den gleichen Druck 

 wie die ßölire selbst, nämlich 3,000 Pfund pr. Qua- 

 dratzoll, aushalten kann.'' 



„Die Vortheile dieser Ileisswasser - Heizungen 

 gegen die früheren offenen Wasserheizungeu sind 

 folgende:" 



„1) Viel grössere Solidität und Dauerhaftigkeit; 



2) bei schnell steigender Kälte viel rascher zu 

 erzeugende W^ärme; 



3) viel leichtere Vertheilung der Wärmeröhren; 



4) Platz -Ersparniss durch die viel kleineren 

 llöhren." 



„Zwei Oden, welche in der Vertiefung zwischen 

 der Terrassenmauer und den kleinen Häusern an- 

 gebracht sind, und deren Zugang von dem Souter- 

 rain aus durch einen in unmittelbarer Verbindung 

 mit den Heizräumen des grossen Hauses stehenden 

 Gang bewerkstelligt wird, dienen zur Feuerung der 

 kleinen Abtheilungen, in welchen die Heizröhren 

 ringsum an Sockeln angebracht sind, während ein 

 llohr zur Erwärmung des kältesten Theiles am 

 Fenster sich hinzieht." 



„Die Länge der Röhren, von denen eines durch 

 jedes der aus Cement gefertigten Wasserreservoirs 



läuft, um die uöthige Wärme für das Wasser her- 

 beizuführen, ist in ihrer ganzen Ausdehnung 2,220 

 Fuss. Die lOxpansionsröhren für diese Heizung sind 

 in einem Seitengemache des Souterrains angebracht. 

 Da fast jede Abtheilung im Innern eine andere 

 Temperatur erheischt, — im Zwiebelliause ist im 

 Winter eine Tempei-atur von 6 bis 8 Grad, im 

 daranstossenden Kap -Hause von 4 bis 5 Grad zu 

 erzielen, und in den darauf folgenden Abtheilungen 

 tritt eine Verminderung von 2 Grad ein, so dass in 

 den beiden äussersten, oder besser gesagt, vom Ofen 

 entferntesten Abtheilungen, eine beständige Tempe- 

 ratur von 2 bis 3 Grad erzielt wird — so stehen 

 die härtesten Pflanzen an den äussersten Enden 

 dieser Häuserreihe. Die Erzielung so verschiedener 

 Wärmegrade in den betreffeudeu Abtheilungen durch 

 einen einzigen Ofen gewährt selbstverständlich gros- 

 sen Vortheil, da, vorausgesetzt dass jede Abtheiluug 

 für sich vollkommen geschlossen bleibt, nicht nur 

 die Wärmegrade in gewünschter Abstufung erhalten 

 werden können , sondern auch eine grosse Erleich- 

 terung für den Betrieb dadurch eintritt." 



„Zur Erwärmung der warmen Häuser dient 

 ebenfalls ein Ofen, jedoch, da hierbei auch die Er- 

 zeugung von Bodenwärrae in Betracht kommt, mit 

 2 Feuerungen, deren eine zu diesem Zwecke, die 

 andere zur Erzeugung der nöthigcn äussern Wärme 

 in den verschiedenen Abtheilungen, in welchen übri- 

 gens die Röhren in derselben Weise, wie iu den 

 kalten Abtheilungen, angebracht sind, dient; die 

 Röhren laufen hier, jedoch nicht wie bei den kalten 

 Abtheilungen, die ganze Länge des Hauses hindurch, 

 da für die letzten zwei kleinen Abtheilungen, das 

 Farn- und Orchideenhaus , das in jüngster Zeit so 

 vielfach mit Recht gerühmte von Delacroix - 

 sehe W^armwasserheizungsSystem ausgeführt wurde." 



„Für das in der Mitte und isolirt stehende Aqua- 

 rium besteht die eigene, von Haag in Augsburg 

 ausgeführte Heizung." 



„Was nun die Röhrenlänge der verschiedenen 

 sämmtlichen Heizungen betrifft, so vcrtheilt sich die- 

 selbe in folgender W^cise:" 



„a) Palmenhaus . . . 3,650 



b) W^armhaus. . . . 2,G10 



c) Kalthaus. . . . ■ 1,200 



Summa 7,4G0." 



„Im grossen Baue liegen .die Röhren iu mit 

 Gittern überdeckten Kanälen; die Expausionsröhren 

 sind im Innern au der Nordseite." 



„Die fragliche Heizung besteht seit acht Jahren, 

 und CS ist bis zur Stunde nicht der geringste l^n- 

 fall zu melden, was in Anbetracht der grossen An- 

 strengungen, deren es bedarf, bei einer Kälte von 

 18 bis 21 Grad R. solche grosse Räume zu crwär- 



4S* 



