104 



rait pas suffisante pour expliquer la somme do ces Jeux quautiles 

 de travail resistant, meme abstraction faite des frottemeiils ct des 

 obstacles solides ou fluides (jui ont pii retarder cette descente. 

 Quaut aux mouveracnts brusques du liquide a I'inlericur que Ton 

 pourrait attribuer aux iravaux, 11 suffit d'observer que raccident 

 est arrive pendant la nuit, c'est-a-dire en I'absence des ouvriers , 

 avant la reprise des iravaux du matin. Cette reraarque n'ost pas 

 inutile, parce que si Ton indique bien la cause de I'ecraseiuent, ou 

 n'aura point a craindre I'effet de quelque negligence. La quantite 

 de travail qui pourrait en provenir ne serait pas d'ailleurs suffi- 

 sante. II ne s'est presente jusqu'a ce jour aucun indice de coup de 

 belier interieur ; et quand meme il en serait resulle une aspiration, 

 cela n'aurait augmente que d'une atmosphere I'effet de la pression 

 exterieure prodaite , soit par une couche annulairc liquide , soit 

 par un ensemble quelconque de corps d'une densite plus grande 

 quel'eau, reunis dans lememeespace. II est bien plus simple de sup- 

 poser que la colonne liquide a oscille a I'interieur par suite d'une 

 cause quelconque , telle qu'une excavation ou un degagement de 

 gaz. Enfln, on pent ajouter aux diminutions de pression provenant 

 de I'abaissement de la colonne liquide, celles qui proviennent d'une 

 espece toute particulieredeswcct'oftdanslescolonnes liquidesoscil- 

 lantes, mais a laquelle il serait plus convenable de donner un autre 

 nora quand les pressions exterieures sont plus grandes qu'une 

 atmosphere, afln qu'on ne pense pasqu'il s'agit a la liraite de la force 

 d'une pompe aspiranle ordinaire. La force de cette succion est 

 fonction de la longueur verticale de la partie du luyau d'une co- 

 lonne oscillante enfoncee au-dessous du niveau d'un reservoir ex- 

 lerieur. Dans des experiences precedemment communiquees a la 

 Societe, cette succion ou non-pression etait d'environ un sixienie 

 de cette partie, si Ton exprime sa puissance en hauteur d'eau. 

 Dans un tuyau d'une tres-grande longueur, cet effet est sans doute 

 influence par les frottements; mais les frottemeutseux-memes di- 

 minuent la pression d'une colonne qui descend. 



« Si , en definitive , I'ecrasement du tuyau du puits de Crenelle 

 provient d'une non-pression resultant d'un phenomene quelconque 

 de colonne oscillante sans coup de belier, le remede n'a pas besoin 

 ■d'etre indique puisqu'il ne s'agit que de resister a des pressions 

 statiques de la couche exlerieure, dont le poids speciflque maxi- 



