38 



agissautc , produil ses effets dans Pair atraospherique : toute I'at- 

 tention doit se porter sur cette derniere. — En effet, si I'on con- 

 sidere le ballon aerien A, qui est capable de flotter daus I'air pur, 

 de raanlere a y rosier en equilibre parfait, ce ballon ne changera 

 pas de place, puisque I'air atraospherique sera toujours done d'une 

 pesanteur specifique ^= 1 ; raais a I'instant oil le gaz hydrogene 

 deuto-carbone se melangera a cet air pur, la pesanteur specifique 

 de ce dernier diminuera en raison directe du gaz survenu. La 

 proportion de gaz necessaire a la fonction de I'appareil est egale 

 a ,fj, pour un ballon de 12 centimetres de diametre, supporte 

 par une tige d'un millimetre. A cette proportion , I'appareil des- 

 cend d'un centimetre. La distance totale qu'il peut parcourir est 

 de 5 centimetres : mais Tauteur a eu I'idee de reporter sur la force 

 d'un aimant , qu'il ajoute a I'appareil, le reste de la distance a 

 parcourir, qui est de 4 centimetres, afin de rendre le gazoscope 

 plus sensible. II faut concevoir que sur le plateau de la cuve est 

 couche un aimant E en fer a cheval , qui se trouve ainsi place a 

 la partie inferleure et verticale du ballon aerien A , muni lui-merae 

 iuferieurement d'un disque de fer F. Si Ton se rappelle que la 

 distance totale a parcourir par I'appareil est egale a 5 centimetres 

 (1 centimetre par le gaz, 4 centimetres par I'aimaut); que la 

 sphere d'attractioii de I'aimant s'etund a une distance de 4 centi- 

 metres , que nous represeuterons par G ; et que le disque de fer F 

 du ballon A est a une distance de 5 centimetres : dans ces cir- 

 constances , aucun raouvement de I'appareil ne pourra avoir lieu. 

 Mais, a I'instant ou jfj de gaz surviendra , le ballon A lombera 

 dans la sphere d'attraclion G de I'aimant E , et tout I'espace F G E 

 sera rapidement parcouru. En tombant sur I'aimant , le disque 

 frappera le levier d'un carillon H , pouvant marcher pendant douze 

 heures , et Ton sera averti ainsi de la fuite du gaz a 13 proportions 

 au dessous de I'explosion , puisque celle-ci n'a lieu qu'a -^ ; I'as- 

 phyxie a lieu , a | environ , en tres-peu dc temps. 



Ce gazoscope a fonctionne eu grand a I'usine a gaz de Grenelle 

 dirigee par MM. Pernot freres. 



Seance du 9 avril 1842. 



Palkontologie : Ossemenls fossiles du bassin dc Paris. — 

 M. Eugene Robert lit un travail ayant pour tilre : Memoire sur 



