38 A C A D £ M I E 



d'lin des cotes de la falle ; car dans tout 

 autre cas , il eft impoffible que le courant 

 d'air introduit , agiffe fur la totalite de celui 

 qu'on a interct d'expulfer. 



XV. En efret, quelle que folt I'ouverture par 

 laquelle penetrera I'air exterieur , des qu'elle 

 n'aura pas les dimenlions de tout un cote 

 des infirmeries , le courant formera un cone 

 ( X & XI ) ; ce c6ne fera neceffairement , 

 a travers les infirmeries , un trajet plus ou 

 moins long , avant que les rayons de ies 

 cotes puiffent frapper les murs ; & comme 

 il ne peut agir que par fa bafe ( xii ), il 

 ne chaffera devant lui que I'air oppofe a cette 

 bafe : tout celui qui fe trouvera hors des 

 limites de ce cone, ne fera point expulfe, 

 &. fejournera dans Tinfirmerie, enconfervant 

 toutes fes mauvaifes qualites. 



Le meme evenement aura lieu encore mal- 

 gre la largeur de I'iffue ouverte a Tair a ex- 

 pulfer,fi cette iffue n'a pas egalement pour 

 largeur & pour hauteur , celle d'un des cotes 

 de Pinfirmerie , &. c'eft ce qu'on peut aifement 

 dcinontrer. 



XVI. II eft certain qu'au moment ou Fair 

 afilue dans ies infirmeries , les molecules op- 

 pofees a la bafe du courant, chcrchent a 

 s'echapper; elles preflent celles qui les tou- 

 chent. Le mouvement fe communique de 

 proche en proche jufqu'aux plus eloignecs. 

 Toutes refiftent a Timpulfion qui leur eft 

 donnee ; mais leur reliftance n'eft pas egale* 



