( 724 ) 

 ensorleque, lorsqu'on peut supprimer, comme il l'a dit, les deux premiers 



termes, on aurait, au lieu cle(7) U = y j- —f' l'expression U = ^' V/^^t — r' 

 dont il se sert dans ses applications. 



)) Nous n'exposerons pas les motifs donnés de ce changement, qui rend 

 les formules hétérogènes, et auquel nous ne saurions acquiescer. 



» Mais nous approuvons beaucoup que l'auteur signale, par divers 

 exemples, la nécessité de quelque modification. 



» On pourrait chercher à l'opérer en donnant des valeurs moindres au 

 coefficient de résistance 6, , car, si au lieu de celle d'environ o,ooo38 que 

 Uii assignent Prony, Eytelwein et Weisbach, on avait pris, pour l'égout de 

 Paris, b, = o,oooiG, qui résulte des reclierches expérimentales plus ré- 

 centes de M. Bazin sur des canaux à parois en ciment lissé, et, pour trois 

 des quatre égouts-tuyaux de Londres en 5/o«e-M)are (probablement pierre 

 factice), si l'on s'était servi des expériences de Darcy sur la fonte neuve 

 donnant ^, = o,ooo3, on aurait trouvé des résultats s'élevant aux trois 

 quarts et aux deux tiers de ceux que l'expérience, dit-on, a donnés. 



» Il y a aussi une incertitude très-grande sur les pentes et sur les sec- 

 tions, car, outre qu'elles ne sont point constantes dans le collecteur de 

 Paris, M. Belgrand a très-bien remarqué que, lorsque les égouts débou- 

 chent dans l'air et non dans l'eau, la pente de la surface de leur fluide peut 

 excéder beaucoup celle de leur radier, et le mouvement y est accéléré. 



» Dans la première application, l'auteur, évaluant à deux millionièmes 

 de mèlre cube par seconde et par habitant la quantité des eaux ména- 

 gères que fournit chaque maison, en y ajoutant les eaux pluviales, cal- 

 cule la pente à donner au tuyau qui les conduira à l'égout, de manière 

 qu'elles aient, autant que possible, la vitesse d'au moins o^jQo, qu'il dit 

 être celle du self-cleasing, ou du nettoyage opéré de soi-même. Déjà 

 sir Baldwin Latham avait observé que, pour éviter d'opérer de fréquents 

 et difliciles nettoyages, il convient de donner bien plus de pente aux em- 

 branchements supérieurs qu'aux galeries. 



M Dans la quatrième application, il fait un calcul analogue, mais pour les 

 eaux d'une ville entière, telle qu'Odessa. 



» Dans la cinquième, l'auteur suppose qu'un collecteur débitant par 

 seconde une masse d'eau m est rencontré obliquement par un affluent 

 qui roule une masse m'. Il cherche à évaluer la perte de charge qui 

 résulte de cette rencontre. Nous croyons inutile d'exposer et de discuter 

 le procédé dont il fait usage pour cela; car nous pensons qu'on arrivera 

 d'une manière plus sûre aux résultats désirés si l'on pose les équations ordi- 



