CLASSE DES SCIENCES. ±21 



et aussi a l'emploi de l'appareil A de la figure 1, qui , ap- 

 plique" au chauffage du sechoir, en laissant ecouler l'eau 

 condensee, y retient la vapeur, et permet, bien qu'il ait un 

 degagement fibre, de l'y mainlenir a line pression graduee 

 a volonte. 



Cet appareil, que j'ai cru devoir appeler conservateur et 

 regulateur de vapeur dans les appareils de chauffage, est un 

 perfectionnement important de mon hydro-extracteur, 

 destine, comine on le sait, a debarrasser les appareils de 

 leur eau de condensation, el dontje crois devoir rappeler 

 en quelques mots la disposition pourpermettre, en jugeanl 

 comparativement, d'apprecier la superiorite de mon nou- 

 veau systeme. 



L'appareil fiydro-extracteur se compose d'un recipient 

 dans lequel la vapeur et l'eau condensee des appareils de 

 chauffage se rendent ensemble. La vapeur occupe la par- 

 tie superieure du recipient, l'eau condensee tombe au fond, 

 qui est muni d'une soupape a clapet ; l'eau s'ecoule au 

 fur et a mesure que cette soupape est soulevee par un fiot- 

 teur ou par une boule creuse , avec lesquels cette soupape 

 se trouve reliee et don I elle suit le mouvement subordonne" 

 a la hauteur du niveau qui s'etablit dans le recipient. 



A cet appareil, il y a lieu d'ajouter une soupape de su- 

 rete pour eviter les dangers d'une trop forte pression dans 

 les appareils de chauffage, et un renillard pour prevenir 

 les accidents occasionnes par le vide forme par la conden- 

 sation subite de la vapeur a la fin du travail. 



L'hydro-extracteur fonctionne bien sans doule et rend 

 un grand service, puisqu'il empfiche les pertesde vapeur; 

 niais son hon fonctionnement est subordonne a celui de 

 loutes les pieces diverses dont il se compose. 



Plus simple et moins dispendieux, l'appareil conservateur 

 el regulateur de vapeur cvilr. comme mon tiydro-extracteur, 

 les pertesde vapeur, mais, de plus, il a l'avantage de per- 



