( i333 ) 

 cuivre qui descend, en les contournant, le long des détails architecturaux, 

 jusqu'au ravalement le long duquel il est continué par un conducteur plein 

 formé de tringles en fer de i5 millimètres de côté, descendant au sol. 



» Procédant à dos réparations de diverses natures, des ouvriers signa- 

 lèrent que le conducteur du paratonnerre était coupé, et qu'une longi;eur 

 d'environ i mètre était tomliée sur le second toit. Ce fragment fut recueilli, 

 et c'est précisément la partie qui était comprise entre le collier d'attache et 

 le premier support; il contournait par conséqueiU la sphère servant d'en- 

 clave à la croix. La rupture a été déterminée en ces deux points par suite 

 des vibrations très-violentes produites par les vents dans ce point culmi- 

 nant de l'édiOce. 



<> En examinant les fragments ainsi détachés, on t-ouve, comme je 

 l'avais annoncé, que les fils de cuivre composant le câ e présentent en 

 très-grand nombre des cassures très-nettes qui amoindris, nt trcs-nolable- 

 ment la section conductrice de ce câble. Je dois faire remarquer ici que 

 son installation ne remonte pas à plus de dix ans. 



)) Déplus, cet échantillon que j'ai l'honneur de soumettre à l'Académie 

 montre à quel point la fabrication courante de ces câbles, tant en cuivre 

 qu'en fer, est défectueuse. En effet, lorsque, pendant l'opération du câblage, 

 une rupture se produit dans un des fils, on se contente de tordre ensemble, 

 pour les ra6ou/ef, les deux extrémités rompues, sans assurer la conductibi- 

 lité du joint à l'aide d'une bonne soudure. Le contact ainsi obtenu dis- 

 paraît au bout de peu de temps par suite de l'oxydation, et, si les fils de 

 cuivre ou de fer sont de mauvaise qualité ou mal recuits (et c'est la majo- 

 rité des cas), ces pseudo-ligatures, qui sont alors fort nombreuses, rendent la 

 conductibilité du câble tout à fait insuffisante : celle-ci peut même devenir 

 nulle au bout de peu de temps. De tout cela on peut conclure qu'on doit 

 composer les conducteurs de paratonnerres soit de tringles en fer plein 

 assemblées et soudées, soit de fils de fer de fort diamètre, d'un seul bout, et en 

 nombre suffisant pour donner au conducteur une section de 35o à 4oo mil- 

 limètres carrés au moins. 



» Je dois faire remarquer que les inconvénients ci-dessus signalés ne 

 semblent pas se produire quand on fait usage, comme conducteur, de 

 cuivre en lames, ce qui constitue le meilleur conducteur pour paraton- 

 nerres, la propagation de l'électricité à haute tension, dans la période 

 variable, étant fonction non de la section, mais bien de la surface du con- 

 ducteur. Le l'ai, lis de la lîourse, à Paris, porte une couverture en cuivre. 



