214 Referate und Besprechungen. VI, 2. 



Verfahren die weitgehendsten Anforderungen zu erfüllen vermag, ergab 

 sich aus speciell hierauf gerichteten Experimenten, in denen Mischungen 

 von Reinculturen diverser Mikrobienarten, darunter die eminent wider- 

 standsfähigen Sporen des Heubacillus, in grosser Menge in das Rohr 

 eines Brunnens eingegossen wurden, welcher Maassnahme sodann, nach- 

 dem zuvor das Wiedererscheinen der eingeführten Mikrobien in den 

 ausgepumpten Wasserproben festgestellt war, die Desinfection mit Carbol- 

 Schwefelsäure nachfolgte, die nach Ausweis der untersuchten Wasser- 

 proben zu einer völligen Vernichtung der eingeführten Keime führte. 



Die durch Ministerialverfügung für die Reinigung der Kessel- 

 brunnen empfohlene Desinfection mit Kalk erwies sich für Röhren- 

 brunnen nicht geeignet, indem der in das Brunnenrohr eingegossene 

 Kalkbrei darin zu einem steifen Mörtel erstarrte, der nur mühsam wieder 

 aus dem Rohr entfernt werden konnte und die Gebrauchsfähigkeit des 

 Brunnens ernstlich bedrohte. 



Im Gegensatz zu den Versuchen mit Röhrenbrunnen war in Kessel- 

 brunnen mittels des Carbolsäureverfahrens keine Desinfection des Wassers 

 zu erreichen; trotz nachweisbaren Carbolgehaltes erwiesen sich die in 

 den etwas späteren Tagen eutnommenenen Wasserproben stets zugleich 

 keimhaltig. Der Misserfolg der Carbolsäuredesinfection an den Kessel- 

 brunnen ist wesentlich der Bildung einer durch Sedimentirung in dem 

 stagnireuden Inhalt bedingten, mehr oder minder dicken Schlamm- 

 schicht am Grunde und an den Innenwänden des Kessels zuzuschreiben, 

 welche Sammel- und Brutstätte der in den Brunnen eingedrungenen Bac- 

 terieu das eingegossene Desinfectionsmittel nur ungenügend zu durch- 

 dringen vermag. Kaum bessere Resultate als mit Carbolsäure wurden 

 an Kesselbrunnen mittels Kalk erzielt. Das vorhandene Brunnen- 

 wasser selbst wurde allerdings, ebenso wie bei Anwendung der 

 Carbolsäure, durch das Kalkdesinfectionsverfahren von Keimen befreit, 

 eine Desinfection des Schlammsatzes jedoch kam in keinem Falle 

 zu Stande, so gross auch der Kalkzusatz genommen wurde. Die Kessel- 

 brunnen sollten demnach, wieFEÄNKEL mit Plagge fordert, allerorts durch 

 Röhrenbrunnen ersetzt werden; für eine vorläufige Reinigung der 

 ersteren von lufectiousstofFeu wäre die Anwendung des Kalkes zuzulassen. 



De Giaxa, Ueber das Verhalten einiger pathogenerBac- 

 terien im Meerwasser (Zeitschr. f. Hygiene, Bd. VI, 1889, 

 p. 162). 

 Verf. verfuhr bei obigen Untersuchungen folgendermaassen : Zum 



Schöpfen des Wassers wurden sterilisirte , mit Watte verschlossene 



