376 ANNALES DE LA SCIENCE AGRONOMIQUE 



Le plan schématique de Svàlgfos-Notodden (fig. :29;, tracé d'après 

 un croquis que je dois à mon ami Th. Schlœsing, donne une idée de 

 la disposition générale de l'usine qui, dans quelques semaines, va 

 entrer en activité. 



Je viens de la parcourir dans toutes ses parties et je me bornerai 

 à noter, en quelques mots, les nouvelles dispositions essentielles 

 d'une industrie qui a rendu désormais célèbre, dans le monde entier, 

 le nom du modeste bourg de Notodden. 



Orientée du nord au sud, à partir du bâtiment des fours, l'usine 

 se compose, comme l'indiquent le plan (fig. :29) et la photographie 

 (fig. 27), de trois énormes bâtiments accolés les uns aux autres. A 

 leur extrémité se trouvent les magasins, en communication directe 

 avec le quai de chargement sur le lac Hitterdal. 



Les fours électriques sont au nombre de 32, dont 27 fonctionnent 

 à la fois, les 5 autres devant servir de relais pour parer au chômage 

 momentané de (juelques autres. La vue intérieure du bâtiment des 

 fours offre, quand on y pénètre, un aspect saisissant : long de 

 37 mètres, haut de 4-6 mètres, ce grand hall donne l'impression d'un 

 imposant arsenal d'artillerie. Le ronflement de ces foyers électriques 

 révèle l'intensité de l'aiïlux de l'air entre les puissantes électrodes 

 qui, avec le concours des électro-aimants, donnent naissance au 

 magnifique disque, lumineux comme le soleil, où naissent les combi- 

 naisons azotées des éléments de l'air. Huit ventilateurs placés dans 

 le sous-sol envoient l'air dans les fours avec une vitesse régulière 

 que l'on peut faire varier suivant la marche à imprimer aux fours. 



Chaque four correspond à 740 kilowatts ; celte énergie peut être 

 portée à 1 000 kilowatts, en terflps de crue de la force hydraulique. 



Les gaz sortent des fours à la température de 800" ; il.>> 

 perdent une grande partie de leur chaleur, par leur passage dans 

 les chaudières tubulaires qu'ils abandonnent à la température de 

 250° à cJOO". F'ar ce passage du gaz dans ces chaudières, on 

 supprime l'emploi de tout combustible dans les évaporations et 

 concentrations du nitrate de chaux,-les liquides à concentrer étant 

 contenus dans des récipients qui utilisent la chaleur des chaudières 

 tubulaires. A leur sortie de ces dernières, les gaz sont encore 

 trop chauds : |>our les amener à la température la plus favorable à 



