( io4 ) 



d'antimoine et de potasse les précipités caractéristiques fournis par les 

 eaux sulfureuses. Elle contient pour i,ooo grammes o^^oii^ de sulfure 

 de sodiiun. 



.. M. Poggiale a fait un grand nombre d'expériences pour déterminer la 

 quantité de principes sulfureux que l'eau perdait dans son parcours, 

 avant les travaux qu'on vient d'exécuter; il a étudié avec soin les altérations 

 qu'elle éprouvait dans les réservoirs, dans les piscines et dans les bai- 

 gnoires, et il a trouvé que dans l'intérieur des thermes la quantité de sul- 

 fure de sodium ne s'élevait qu'à o^^ooao au lieu de o^^oi 17. L'eau miné- 

 rale ne présentait plus ni l'odeur, ni la saveur qu'elle possède à la source, 

 et les réactifs donnaient lieu à des réactions d'autant moins prononcées 

 que l'eau était prise à une plus grande distance du point d'émergence. 



i> Pour indiquer avec certitude la cause du mal et le moyen d'y remé- 

 dier, M. Poggiale a étudié d'abord le système de conduite des eaux. Ainsi, 

 il a observé que l'eau minérale n'était garantie, au Griffon, du contact de 

 l'air extérieur que par une porte servant de regard, et qu'après avoir éprouvé 

 deux chutes, elle s'engageait dans une conduite en bois en partie remplie 

 d'air et ayant un développement de 58o mètres. Il a reconnu que l'air 

 jouait le plus grand rôle dans les altérations qu'il avait constatées. 



1) Pour assurer la conservation de l'eau sulfureuse, M. Poggiale a établi 

 par les propositions suivantes les bases du nouveau système de captage et 

 d'aménagement : 



» i" Les eaux sulfureuses qui ne contiennent pas d'oxygène ne s'altè- 

 rent pas dans leur parcours eu tuyaux pleins. 1° Lorsqu'elles renferment 

 de l'oxygène, la décomposition du sulfure de sodium est proportionnelle à 

 la quantité de ce gaz. 3° L'eau sulfureuse doit être complètement à l'abri 

 de l'air au point d'émergence. 4° ïl faut empêcher d'une manière absolue 

 la pénétration de l'air dans les conduits. 5" Il faut enfin prendre les me- 

 sures nécessaires pour fonctionner constamment en tuyanx pleins dans tout 

 le dévelbppement de la conduite. 



» M. François proposa, d'après ces indications, un projet qui fut ap- 

 prouvé par le Ministre de la Guerre, et les travaux furent immédiatement 

 exécutés 



» On a constaté, après les travaux, que la conservation des principes 

 sulfureux est presque complète. En effet, on a trouvé à l'hôpital o^^oiiZj 

 de sulfure de sodium au lieu de o^',oi 17 qui existent au Griffon. 



» Il résulte des analyses rapportées dans le Mémoire de M. Poggiale que 

 le magnifique établissement thermal militaire d'Amélie-les-Bains, qui était 



