DESARROLLO DE I. A BLECTBICIDAD 



horas, se usa exclusivamente para la excitación del campo magnético 

 de los generadores. 



La ( 'entra] Waterside alimenta á catorce subestaciones disemina- 

 das en distintas partes de la ciudad, habiendo actualmente dos mas 

 en construcción 



Las subestaciones contienen los siguientes convelí ¡dores rotativos: 

 3 de 150 kilowatts, 4 de 600 kilowatts, 22 de 500 kilowatts, 33 de 

 1000 kilowatts, 4 de 2000 kilowatts ; estos últimos son los más gran 

 des que se hayan construido hasta la tedia. Las 22 baterías de acu- 

 muladores en la subestaciones, tienen una capacidad total de i L000 

 amperes. <» sea. descargados durante tres lanas. L32.000 ampéres-ho 

 ras. La capacidad total de los acumuladores descargados durante ana 

 hora, se calcula en un veinte y cinco por ciento de la capacidad to 

 de las distintas usinas de la compañía. 



Corriente generada. — Tomando todas las estaciones generadoras, 

 la carga máxima media en la Isla o en el distrito de Manhattan, du- 

 rante el año 1903, fué" de 359.460 amperes, que a la tensión i lia de 



110 volts, hacen un total de 50.600 kilowatts. La carga máxima 

 en 1904, llego á 425.000 amperes, á 140 volts, ósea 59.500 kilo 

 watts. 



El redimientode las usinasgeneradoras de la Edison New \ mi, < ¡oni 

 pany en la Isla de Manhattan, durante el año lito:;, fué de 131. 000.000 

 kilowatts-horas. El .'>(!,(> por ciento de esa cantidad corresponde íi 

 corriente consumida en luz. proporción que ha ido decreciendo 

 año en año : aumento en cambio la proporción de comente consumida 

 con otros propósitos. El término medio máximum de la carga caí la 

 usina Waterside el día 24 de diciembre de 1903, Fué de 21.535 kilo 

 watts, factorde carga que representa el 56 por ciento de la capacidad 

 total de la usina en las 24 horas ; el término medio del mes de di 

 ciembre fué 18.059 kilowatts, ó sea 47 por ciento de la capacidad. 



Debo hacer notar que esta compañía no suministra corriente á la> 

 compañías de tranways, elevados, de superficie, ni subterráneos, con 

 cretándose solamente á la luz y tuerza motriz. Para dar una idea i\>- 

 este desarrollo, dan'- los datos siguientes: 



La corriente es suministrada al través de unos 12.000 medidores ú 

 instalaciones que suman en total la cantidad de 1.507.342 lámparas 

 incandescentes. 19.3 86 lámparas dearco, 85.072 caballos de fuerzai n 

 motores, y 20011 kilowatts en acumuladores parí ículares, calefacción, 

 aparatos de cocina y aparatos de la luna torio. !><■ la^ lámparas ilearco, 



