:-!() ANALES DE I.A SOCIEDAD CIENTÍFICA AEGENTINA 



3126 son para la municipalidad. El conjunto de estas instalaciones, 

 es equivalente á 2.955.214 lámparas <le 10 bugías, de un término me- 

 dio de 50 watts cada una. 



El sistema dt distribución. — A fines 'de 1903 la red subterránea 

 tenía 538.589 metros de feeders, 249.935 metros de cables de baja 

 tensión y 1 Ti!. !H> l metros de cables <mi la t ransmisión de alta tensión; 

 un total de 957.429 metros, El sistema caño Edison tenía 275.894 

 metros; los alimentadores, 105.442 metros. El resto de la red es del 

 sistema de tres condutores puestos en caños de hierro ó en « duck » 

 de arcilla vitrificada. Cuando la usina original en la calle L'earl fué 

 inaugurada había solamente 7242 metros de alimentadores y 16.898 

 metros de cables, todo de dos conductores en caños Edison. La red 

 aérea del distrito de Broux tiene 563.2(30 metros. 



Cablen. — Todos los cables de un solo conductor, tiene una sección 

 de 10ü milímetros cuadrados. En algunos casos donde los cables unen 

 dos lugares importantes, ó donde se alimenta una gran instalación, 

 se emplean diámetros mayores, hasta 178 milímetros (aladrados. Al- 

 gunos edificios tiene á veces cuatro servicios cada uno, teniendo una 

 sección de 510 milímetros cuadrados. En cada caso los alimentadores 

 convergen a la red loca!, reforzandose mutuamente del mejor modo 

 posible. 



Numero y tama/ño de alimentadores. — Los conductores extremos, 

 aquellos de polaridad positiva y negativa del sistema caño Edison. 

 llegan á un máximo de sección de 510 milímetros (aladrados, el con- 

 ductor neutral de estos alimentadores tiene una tercera parte de esta 

 capacidad. Para otro objeto que el de unir dos usinas; estos alimen- 

 tadores raramente exceden una longitud de una milla y puede consi- 

 derarse que bajo las condiciones usuales, es la distancia más grande 

 que se puede alimentar económicamente á la tensión de 240 volts. 

 Los cables alimentadores son concéntricos, de dos conductores, posi- 

 tivo y negativo. Los neutrales de estos alimentadores son cables in- 

 dependientes de L020 milímetros (aladrados de sección. Siguiendo el 

 método «Árbol», cada uno es común á varios alimentadores, de ma- 

 nera que en un punto dado cualquiera, en caso de i\n serio desequi- 

 librio en la red, se obtiene una, capacidad mucho mayor para los con- 

 ductores. En la red de baja tensión tienen ahora 340 puntos de ali- 

 mentación y el número aumenta rápidamente. 



