DESARROLLO DE l.A ELECTRICIDAD ,;; 



La red de alta tensión. — El sistema de alta tensión se colocó re 

 cien en 1896, y paulatinamente se fueron uniendo todas i as usinas 

 generadoras.y convirtiendo estas en subestaciones. 



Actualmente hay siempre más de dos cables que por diferentes ru- 

 tas recorren la distancia entre la usina generadora «lo Waterside y 

 cada usina y subusina. En algunos casos el número de cables que 

 unen estas usinas os mayor. En la usina Duane-Pearl haj cuatro ca 

 bles, y en la callo 26 hay cinco, cada uno conectado con Waterside 

 por rutas independientes. Además hay un feeder general que entra ó 

 es unido á todas las usinas y subusinas desde Duaiic hasta la calle 

 124. Este alimentador puede ser también usado para transmitir co- 

 rriente á alta tensión de un punto a otro independientemente de la 

 usina Waterside. La red de alta tensión se extiende hasta la estación 

 generadora de la Metropolitan Street Railway Companj en la calle 

 96, y al través de Puente de Brooklyn, á la usina de la Edison Com- 

 pany de esc distrito. Debo hacer notar la importancia que «-si as com- 

 pañías dan al tactor de seguridad, factor (pie debe tomarse mu\ en 

 cuenta al hacer el cálculo de estas instalaciones. 



i 



Aislación de los cable» de alta trusión. — Al principio, en iodo Es- 

 tados Unidos se empleo la goma para los cables de alia tensión, pero 

 en casi todos los trabajos recientes, la aislación di- papel lia Bido ex- 

 clusivamente empleada. Aprovecharé esta ocasión para recordara! in 

 geniero E. Joña, delegado de la «Associazione Blettrotecnica [tabana 

 é ingeniero jete de la fábrica de cables de Pirelb y compañía, do Milán, 

 que presentó un estudio al congreso, sobre materiales de aislación de 



cable de alta tensión. Estudia el ingeniero .lona, los cables do papel. 

 goma, gutta-percha y una combinación de estos: esl udia la capacidad 

 específica inductiva del papel como aislación. según el tipo del mismo, 

 y mezcla adoptada. Igual cosa hace con la goma. Sobre el particular 

 «la datos interesantísimos y de mucho valor científico, j trac un 

 ejemplo de un cable con una sección de cobre de L62 milímetros cita 

 «Irados, cubierto con tres capas de goma y una capa de papel iinpreg 

 nado, todo cubierto «le plomo, siendo el espesor «le la aislación, l i."> 

 milímetros. Este cable fue probado por una liora cada vez, a la> si- 

 guientes tensiones : 35.000 volts efectivos, 40.000, 15.000,50.000, 

 55.000,60.000, 65.000, 70.000, 75.000, 80.000,85.000,90.000,95.000 

 y cuatro horas á LOO.000 volts sin «pie se haya perforado. 



Esto nos demuestra «píela construcción «le cables de alta ten 

 para transporte subterráneo, aun tendrá una gran evolució 



