38 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARCENTINA 



arrollo aumentará los límites de las tensiones actualmente emplea- 

 dos. 



Los cables empleados por la Compañía Edison de New York, para 

 alta tensión, son de tres conductores, sumando una sección de 127 mi- 

 límetros cuadrados y construidos con treinta y siete alambres de co- 

 bre. La aislación de papel es de cuatro milímetros alrededor de cada 

 conductor, y otro tanto la aislación exterior. La cubierta de plomo es 

 de tres milímetros de espesor, con una mezcla de dos á tres por cien- 

 to de estaño. Los claros entre los conductores están repletos de jute, 

 con una composición aisladora para excluir el aire y la humedad. Des- 

 pués de haber estado en el subsuelo, la aislación del cable, incluyen- 

 do las juntas, debe ser .'100 Meghones por milla a (10° F. De acuerdo 

 con las reglas de la «Subway Company», cada alimentador está su- 

 jeto á pruebas semanales. La capacidad de cada alimentador es de L'."ill 

 amperes por tace á 6600 volts. 



i ( 'tiitliiiiiai-ti. ) 



