82 LNALES DE I.A SOCIEDAD CIENTÍFICA VROENTINA 



dicadores, registradores y sincronizadores, barras, cables y auxilia- 

 res). 



Distribución de corriente en las mbusinas. — La corriente alterna- 

 tiva de tres tases, 6600 volts, 25 ciclos, entra en las subestaciones á 

 los interruptores de los alimentadores de alta tensión : de éstos se ha- 

 cen conexiones ;il través de las <■ barras» de alta tensión, con los in- 

 terruptores de aceite, qtie permiten que cualquier convertidor rotati- 

 vo reciba corriente de cualquier alinientador ; de este punto la corrien- 

 te pasa por cables dúplex á los transformadores estáticos del lado de 

 alta tensión. Aquí la tensión se reduce a 180 volts, corriente alterna- 

 da. Los secundarios del transformador están conectados por los regu- 

 ladores de inducción con los anillos colectores de corriente alternada 

 de los convertidores rotativos. Del lado de la corriente continua de 

 los rotativos, la corriente sigue directamente al tablero de baja ten- 

 sión, donde por medio de interruptores adecuados, pueden ser hechas 

 conexiones con cualquiera de las tres barras, que suplen de corriente 

 continua de baja tensión a los alimentadores. 



En el lado de corriente continua la tensión normal de los converti- 

 dores rotativos es de 270 volts, que puede ser aumentada ó disminui- 

 da en 30 volts por los reguladores de inducción. Cualquier tenden- 

 cia hacia un desequilibrio en la red de tres hilos, cargada a 120 y 240 

 volts, es mantenido y regulado por los acumuladores y compensado- - 

 res. 



Acumuladores. — Como en nuestra práctica los acumuladores lian 

 sido poco empleados por las compañías de luz y fuerza eléctrica, y 

 dada la importancia (pie la Compañía Edison da a estos, para la dis- 

 tribución de corriente en su red secundaria, creo que una ligera refe- 

 rencia de los acumuladores empleados será interesante. 



Son del tipo 11, «chloride accumulator» de la Compañía Electric 

 Storage Battery de Filadelphia. Cada acumulador contiene 29 placas 

 teniendo una capacidad de descarga de 500 amperes para 8 horas, 74S 

 amperes para •"> horas, 1120 para •"> horas, y 2240 amperes para 1 

 hora. Las placas están contenidas en tanques de madera, forradas en 

 plomo de 1,21 metros de alto, 0,53 metros de largo y 0,86 metros de 

 ancho. Contienen .'¡41' kilos de ácido. El peso de cada acumulador com- 

 pleto y lleno, es de 1130,3 kilos. Hay 1 .">0 acumuladores en cada bate- 

 ría, 75 en el lado positivo y 75 en el negativo; mas 20 acumuladores 

 de cada lado conectados á los balanceadores. 



