DESARROLLO DE LA ELECTRICIDAD 83 



Usinas. — En la construcción de cualquier edificio en la isla de Ma- 

 nli;itt;in.la utilización más económica de cada centímetro cuadrado de 

 espacio disponible, es el primordial problema para el arquitecto ó in- 

 geniero. 



Estando rodeada de agua, sólo puede extenderse en una dirección, 

 por arriba. l>e la misma manera que los «fíats» oficinas y otros edifi- 

 eios que tienden ;i elevarse en el espacio, todas las usinas de produc- 

 ción de corriente eléctrica, están construidas con máquinas «le vapor 

 verticales, las calderas colocadas en varios pisos, y el depósito de 

 carbón en el piso superior. 



Waterside. — Primeramente las usinas que abastecían de corriente 

 eléctrica á la ciudad de >'e\v York, eran treinta y seis a vapor, que 

 funcionaban independientemente, situadas todas al sur de la calle 59. 



El radio limitado de la distribución de corriente de baja tensión, 

 fué reconocido como uno de los inconvenientes del sistema, pero sus 

 ventajas técnicas y comerciales, fueron consideradas de suficiente pe- 

 so para justificar el desarrollo del sistema de distribución de la Com- 

 pañía, en el sentido de corriente continua y baja tensión. VA inconve- 

 niente de las usinas generadoras á vapor en tantos pequeños distritos, 

 no sólo por su costo de instalación, sino también de operación, es de- 

 masiado evidente para necesitar mayores detalles; sin embargo, en la 

 ausencia de la transmisión polifásica fue necesario crear nuevas usi- 

 nas generadoras, a medida (pie aumentaban los servicios, considerán- 

 dose esto más económico que transportar fuer/a eléctrica a baja 



tensión. 



Por fortuna, se desarrollaba el sistema de corriente polifásica a alta 

 tensión que. por medio de una simple instalación de transformadores, 

 permitía concentrar toda la fuerza generadora en la gran usina de 



Waterside, instalada a i dios kilómetros de su centro de acción, y 



continuar la distribución de corriente continua en los distintos dis- 

 tritos. 



La transmisión ¡"difásica de alta tensión, en combinación con los 

 convertidores rotativos ó motores generadores, lia hecho técnicamente 



posible la usina de Waterside; y el agregado auxiliar de acumulado- 

 res distribuidos sobre varios puntos de alimentación de la red secun- 

 daria, garantiza su posibilidad comercial. 



Calderas. — Tiene 56 calderas de tipo tubular de 6500 pies cua- 

 drados de superficie de calefacción, calculada en 650 caballos de fuerza 



