s 



220 anai.es de la SOCIEDAD científica argentina 



zación, contactos para el voltímetro, interruptor de la comente prin- 

 cipal y déla excitación. Lo.s altímetros y lámparas de sincronización 

 comunican con pequeños transformadores que reducen la tensión a 

 110 voltios. Los amperómetros están sobre transformadores en serie. 

 En el tablero de carga se encuentran dos voltímetros, uno da la 

 tensión en las barras colectoras y otro en los terminales de cualquier 

 máquina, y <l<>s medidores Westinghouse, uno para cada sistema de 

 hanas colectoras. 



En los tableros de feedem hay dos amperómetros y dos interrupto- 

 res de ilus direcciones, ano poi caAa,feeder. 



Estos son ocho, repartidos así: taller de montaje, tundición, com- 

 presores y herrerías, aserradero, Dock Sud, almacenes (alumbrado), 

 almacenes (guinches) y estación Banfleld. 



La distribución a baja tensión se hace por cables aéreos sostenidos 

 por columnas de acero y consolas colocadas en las paredes de los gal- 

 pones. El peso total de cobre usado en este sistema aéreo, es de 9,49 

 toneladas. Cada grupo de rabies va á un. cuadro de distribución, de 

 donde salen las derivaciones para los motores. 



Hay instalados 84 motores con una potencia total de !>4ll HP. 

 El exterior esta iluminado por 84 lamparas de arco en vaso ce- 

 rrado de c amperios y 2000 bujías, en grupos de 4 ¡i 110 voltios cada 

 una y con bobinas de self. Las columnas son de I0 m 50 de alto. Las 

 oficinas y estación están iluminadas por lámparas de incandescencia 

 de 220 voltios y H¡ bujías. 



La distribución a alta tensión se hace a 6600 voltios por medio de 

 cables subterráneos torrados de plomo y aislados con papel. Un gru- 

 po de transformadores levanta á ese voltaje la tensión producida por 

 las máquinas. Cada cable está provisto de fusible y descargador es- 

 tático «pie lo protege de tensiones superiores a 8000 voltios. 



Dos cables salen de la casa «le máquinas para el kilómetro 5. De 

 aquí parlen dos derivaciones: una para Plaza Constitución y otra 

 para Dock Sud. (na batería de 4 transformadores de 10 kilovatios, 

 suministra la corriente para el alumbrado eléctrico local. Antes de 

 llegar al Dock Sud, la línea atraviesa un terreno pantanoso sobre 

 postes de madera, en una extensión de 800 metros más ó menos. 



La derivación de Plaza Constitución pasa por una subestación en 

 Barracas, que contiene t transformadores de T."> kilovatios cada uno, 

 para el alumbrado de la estación, etc. De aquí pártela línea de, Cata- 

 linas, donde hay un transformador de lió kilovatios para alumbrado. 

 En Sola hay otro de 7,5 kilovatios. 



