LAS CLOACAS l'ARA LA PLATA 251 



Admitiendo también un término medio en la provisión de agua de 

 200 litros por día i habitante i un 10 perdido por evaporaciones ¡ 

 riego, liemos operado con L80 lit ros diario? por habitante i el reparto 

 de 1- lloras para los desagües, en el calculo de los conductos. Como 

 en el trazado de las cañerías hemos seguido los declives del terreno i 

 las dilecciones de máxima pendiente en la mayoría de los casos, he- 

 mos admitido para las pendientes una mínima de 0.003. Con estos 

 datos hemos procedido al cálenlo de las cañerías i los diámetros re- 

 sultantes varían de 6" en las cañerías de vereda á ii", 9", 12", 1.V i 

 18" en las colectoras de calle i grandes colectoras. 



Los conductos máximos resultan asi con diámetros, de m 50 para 

 el de la primera zona i de m 60 para el de la segunda. 



Respecto á la naturaleza ó materia de los conductos adoptamos 

 para los de ti" a 18" los llamados de barro á tulipa vitrificados al in- 

 terior i de buena fábrica, que nos parecen por las condiciones de sus 

 paredes, los que mejor favorecen el escurrimiento de los líquidos i 

 resisten a la acción de los ácidos grasos. Las condiciones de eficacia 

 de una cañería así establecida depende sobre todo de la buena confec- 

 ción de las juntas i de SU posición i asiento. Por lo demás en el caso 

 de que sé trata no existe contraindicación, ni por la (dase de tierras 

 ni por la capa de agua subterránea, aun en las partes bajas de la ciu- 

 dad, que prescriban los caños de fierro fundido. Para los conductos 

 máximos de m 50 i (('"(¡O nos parecen preferibles los caños de ce- 

 mento armado bien alisados en su interior, por su solidez i baratura. 



Para asegurar un buen escurrimiento en las cañerías, el sistema se- 

 parado requiere, sobre todo en las de menor diámetro, el establecí 

 miento en las partes altas de la canalización, de cámaras alimentadas 

 por los conductos de agua, con aparatos de descarga que produzcan de 

 tiempo en tiempo irrupciones i arrastres deagua en los conductos. 



En nuestro caso liemos tenido en cuenta estas condiciones esencia- 

 les i proyectamos la colocación en cada manzana, en el origen de la 

 canalización de donde parte los caños en dos sentidos (véase planos), 

 de ciimaras de esa especie fon dos direcciones de descarga i entre los 

 diversos sistemas empicados con éxito nos parecen más convenientes 

 los sifones de descarga de Adains, que no tienen necesidad para ce- 

 barse ni de tubo barostático ni de expandidor i pueden ser fácilmente 

 instalados. El número de descargas de estas cámaras i su capacidad 

 variará según las pendientes de las cañerías ¡ es cosa que no liemos 

 especialmente determinado. 



Es una condición esencial en toda canalización el establecimiento 



