254 ANALES 1>E LA -< ICIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



sustraer la casa á la influencia de la cloaca por el aislamiento comple- 

 to de su canalización. Además el simple hecho, para una canalización 

 interior, de hallarse unida directamente a la cloaca pública sin interpo- 

 sición del sifón, constituye para la casa como una puerta de entrada 

 á todos los gérmenes mórbidos, fiebre tifoidea, cólera, etc., que pue- 

 den circular en la cloaca en un momento «lado i provenir de una casa 

 cercana ó de una alejada, puesto que todas las canalizaciones se ha- 

 llan mudasen el subsuelo. Colocando entonces un sifón cerca déla 

 cloaca, se aisla la casa i se hace toda comunicación imposible, impi- 

 diendo todo pasaje a eso-- gérmenes. Dicen ademas que la eficacia de 

 los sifones es reconocida, siempre que la construcción, dimensiones é 

 instalación satisfagan á las condiciones esenciales de intercepción que 

 se refiere a la altura de inmersión del sifón o sea a la oclusión hidráu- 

 lica i de disconexión que atañe a su buena ventilación : que los depó- 

 sitos en los sifones no son di- temer cuando se satisfacen las anteriores 

 condiciones i cuando la instalación interior déla habitación es hecha 

 de acuerdo con las reglas establecidas en sus canalizaciones i en las 

 descargas de los aparatos sanitarios. 



Por nuestra parte diremos que la cuestión primordial es el buen 

 establecimiento de los conductos, que cuanto mejor establecidos es- 

 tén éstos, tanto menor sera el peligro proveniente del aire de cloaca 

 i que es niuclio mejor un conducto bien establecido i con una venti- 

 lación defectuosa que un mal conducto bien ventilado. 1 en este sen- 

 tido es que puede considerarse la ventilación como de menor impor- 

 tancia que las canalizaciones, aunque no por eso sea una cuestión se- 

 cundaria i <pte luí merezca especial atención. 



Al adoptar el procedimiento separado bien neto, sin aceptaren for- 

 ma alguna la admisión de aguas de lluvia provenientes de tedioso 

 patios, hemos querido eliminar completamente todo elemento extraño 

 i perturbador de las condiciones casi uniformes de composición i 

 cantidad del liquido ¡ aire en las cañerías, condiciones que se puede 

 obtener estableciendo el servicio i la cañería en la forma adoptada. 

 < 'icemos, por ot ra parte, que con la adopción de los aparatos de lava- 

 do, el sewagc sera rápidamente eliminado en estado fresco i evitán- 

 dose también la formación de depósitos en los caños, se reducirá en to- 

 do lo posible la producción i por tanto la cantidad de gases nocivos 

 de (pie había que deseinb; razarse. Dismiliii vendo asi la masa de aire 

 de cloacas que habrá que eliminar se podrá también disminuir las pre- 

 cauciones i obras consiguientes, obteniéndose, en una palabra, la re- 

 ducción en el número i sección de los conductos de ventilación. 



