246 AXAI.ES I>E I-A SOCIKDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



Las 7J«Hí«« y las astas que las soportan son la única parte del pa- 

 rarrayo que atrae ó hiere la vista, y pues la que La sido objeto de 

 mayores cuidados. Se dice que puntas cónicas de cobre ])nro con su 

 extremidad de ])latino forman el mejor sistema de descarga. En la 

 duda no lo criticáronlos, reconociéndole la ventaja de ser relativa- 

 mente caro. 



Los conductores que comprenden todo el sistema de conexión entre 

 las dos i)artes oi>uestas se hacen generalmente de cables de cobre, á 

 veces de hierro. Aun cuando el reglamento alemán indica la conve- 

 niencia de cables de más de 100 milímetros cuadrados de hierro ó de 

 .5(t milímetros cuadrailos si son de cobre, muy pocas veces se emplean 

 tales secciones. 



Entre los cables mejoi' construidos señalaremos los llamados « Fran- 

 kliu ». de acero, formados |ii>r una varilla con sección en cruz y dispo- 

 sitivo Iielicoidal, los cuales tienen un largo de 10 pies (3"05) 

 y sistemas de roscas |)ara sujetarlos entre sí. Su peso muy reducido 

 con res])('to á hi siipcrñcie exterior (másde 55 milím.) y su fácil colo- 

 cación les hace muy ])rácticos. 



La forma de sujetar los cables á las paredes y ú los techos, es cosa 

 generalmente muy descuidada, y se hace de cualquier m.anera, hasta 

 l)or el interior de habitaciones. 



Los he visto colo(!ar en un e<lificio público á pocos centímetros de 

 ilistancia de los cables alimentadores de un ascensor en el cuarto de 

 la máquina! 



I'ienlc fluido. — La xieja forma de la ])lancha de tierra de unos 50 

 centímetros cuadrados de siipcrlicie colocada á una profundidad de 

 piii'ds i-ciil imctros en <■! sucio, es el resto de ideas ahora anticuadas 

 solire la importancia del papel del ¡¡ierde Huidos. 



Se aconsejaba medir la resistencia eléctrica de las tierras, y varias 

 casas inq)ortantes de medición <!onstruyeu puentes especiales de Kohb- 

 raiisch para nicdir su \alor exacto. Tienen solamente valor en el 

 «•ampo, para asegiiiarse de (jue el cable entre la superficie de la tierra 

 y la plancha de tierra no se haya cortado |)or oxidación excesiva. 



\'v\n aun si la resistencia ohniica (U' la tierra fuese algo elevada 

 sena falso creer (¡ne el pararrayo sea en este caso más nocivo que 

 útil. Iii pararrayo con tierra mala vale siem]n'e más que nada. 



Ktil re los varias sistemas de pierde Unidos prácticos ]>ara sitios 

 donde fallan otros medios, señalaremos uno bastante empleado en 

 Norte Anu'rica, llamado « cono paragón* constituido por un C(mo de 

 reja de col>re en cuyo interior hay cobre ¡mlveiizado. al cual se agre- 



