PROTECCIÓN DE LOS EDIFICIOS MODERNOS 251 



cloaca maesti-a sin interrupción alguna. No (ilvidemos tampoco las 

 ^cañerías de gas (jue deben quedar ó muy bien aislados ó en contacto 

 bueno y seguro con el sistema metálico antes mencionada. 



Si comparanuis la circunferenci;' exterior de un caño de -* pulga 

 das, lo que es poco para desagae. vemos que es de Ido milímetros, ó 

 sea 6,5 veces mayor (pie la de un cable de 50 iiulímetros cuadrados 

 (25 milím.). 



Queda todavía una cuestión al parecer mal comprendida, y bien 

 descuidada en las instalaciones actuales de i)ai'arrayos : ; deben ais- 

 larse los conductores y en qué forma '. 



La importancia capital de evitar saltos entre dos conductores, expli- 

 ca la necesidad de apartar los conductores de las paredes que son ge- 

 neralmente conductores de segunda clase, mejores en tiempos hú- 

 medos ó lluviosos. Por esta razón debe considerarse imprescindible 

 alejar los conductores de las paredes por lo menos de 10 centímetros, 

 salvo naturalmente en los puntos donde hay partes metálicas exte- 

 i'iores, y donde hay que sujetar el conductor por medio de soldaduras. 



c) Pierde Huidos. — En las ciudades donde existen cloacas, no exis- 

 te mejor sistema de pierde tluídos, y no hay razón alguna para pres- 

 cindir de aquéllas. ¿Cuál es, pues, la mejor forma de sujetar los con- 

 ductores con las cloacas ? El más sencillo y el más barato : bridas de 

 hierro con orejas y bulones puestas sobre una parte bien limpiada de 

 la cloaca maestia. con interiiosición de estaño ])ara asegurar el con- 

 tacto. 



Ahora, si se pueden unir varios de los conductores (comUictos pro- 

 l)iamente dicho, vigas, desagües) con la cloaca, más seguro será. 



Pero hay casos en que no hay cloacas, sea en el campo, sea aún en 

 ciertos puntos apartados del centro, y esto puede suceder especial- 

 mente para fábricas importantes. 



Para tal caso, llamaremos la atención sobre un nuevo sistema origi- 

 nal de pierde finidos: se trata de sencillos ((^n/í/í/7'.s- í/c />íÍí(.v. 



Si volvemos á considerar cómo se ]ii-oduccii las descargas, vemos 

 que el contacto á tierra rlespliega con relaci(iii al jiotencial terrestre 

 el mismo papel (pie las puntas con relación al ])otenc¡al dcí las nubes. 

 ¿No conviene, pues, tratai' los dos de igual manera, si encontramos 

 una tierra buena, es decir, agua corriente en relación con el sistema 

 hidrológico del sitio ? 



Tales alambres de púa, de los que sii\en coninnirieiite para l'or- 

 mar alambrados en el campo, deben para íbrm;ir una '< tierra » l)uena. 

 ser varios, sujetailos por lo menos á 20 ó .'>(l centimernis anili.i ilel 



