252 AXALES DE I,A SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



piso, en sitios bien secos y soldados á Ciida uno de los conductores, 

 colnniuas ó caños de desagüe á que hemos aludido antes, y llegar con 

 ¡tocas curvas y siempre de gran radio hasta al agua corriente. Si fue- 

 se imposible conseguir este último requisito, deberían llegar hasta 

 l;j ])iiiiiera naini de agua permanente. 



<'ada alambie de púa (lcl)e ser sumergido varios metros en el 

 agua. 



La razón de este último sistema es bastante sencillo, y por lo tan- 

 to, nos extrañamos que no haya sido empleado corrientemente hasta 

 la fecha. 



La prueba de la eflcacia de este sistema, se hizo recién en condi- 

 ciones más severas (pie para sencillos pararrayos, ])ermitiéndonos de 

 atribuirle un valor exceiK'ional para la protección de edificios muy 

 alejados de otros pararrayos. 



I)el)eiiios notar en efecto que la difusión de los pararrayos en la 

 liarte central de üueuos Aires, aun cuando la mayor ]iarte de ellos 

 se halla en deplorables condiciones, basta ahora ¡jara suprimir casi 

 lior completo los incendios por rayos en esta zona, de modo que las 

 tormentas eléctricas peligrosas llegan á ser sumamente raras en esta 

 cajtital, sin que edificio alguno haya sufrido por tal motivo, y que de 

 varios ;iMos á esta parte no nos acordamos haber oído hablar de gra- 

 nizo en la parte central. 



Kn rcnitmi'n. — El pararrayo actiml en edificios modernos consiste 

 en SMS principios en l:i utilización de las ])artes metálicas de la cons- 

 trucción y de la red ile las aguas corrientes y cloacas. 



Las astas elevadas con ])untas no son necesarias; pueden ventajo- 

 samente ser substituidas por alambres de púa, una ó varias puntas 

 sobre la cúiiula. 



Donde hay agua, no se requiere plancha de tierra, siendo el mejor 

 piei'dc Iluiílos un contacto bien seguro á la cañería de ilesagiie. 



lis cDuv cnicnic, unir entre sí los varios sistemas metálicos del te- 

 cho di- tal modo (pie el conjunto forme una reja continua, ligada con 

 el ariiiazon metálico y los varios grni»os de conductores metálicos 

 existentes en el edificio para cualquier objeto. Evítese en lo posible 

 codos agu(h)s, y .sepárese i)or 10 milímetros ó más partes metálicas 

 que no pueden soldarse perfectamente. 



('muido se precisa un pierde finidos, debe liuscarsc agua debajo del 

 iiiisMio ediliciii. si se puiMlc. ni ili/.aiido varios alambres de i)úa liundi- 

 dos en el agua cada inin de i' metros. 



